~V|SOFT S.A.|FIEBDC-3/2002|Presto 8.8||ANSI|
~K|\2\2\3\2\2\2\2\EUR\|0|
~C|%0000.002|%|Medios auxiliares.(s/total)|2|090118|0|
~C|%0000.0020500|%|Medios auxiliares|5|080218|0|
~C|%0000.003|%|Medios auxiliares.(s/total)|2|090118|0|
~C|%0100|%|Medios auxiliares|1|141010|0|
~C|%0200|%|Medios auxiliares|2|240117|0|
~C|%0220|%|Medios auxiliares|2.2|090911|0|
~C|%0300|%|Medios auxiliares|3|110418|0|
~C|%0400|%|Medios auxiliares|4|090118|0|
~C|%0500|%|Medios auxiliares|5|141010|0|
~C|%0600|%|Medios auxiliares|6|141010|0|
~C|%0710|%|Medios auxiliares|7.1|141010|0|
~C|%AUX2|%|Medios auxiliares|2|290906|0|
~C|'05498|ud|MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN|6.42|100203|0|
~D|'05498|P31IC098\1\1\|
~C|01#||ACTUACIONES PREVIAS|2086.19|240117|0|
~D|01#|01.01\1\1\01.02\1\1\01.03\1\1\|
~C|01.01|u|Provisional agua|257.48|240117|0|
~D|01.01|P002020494\1\0.2\mo119\1\1.012\mo120\1\1.012\%0200\1\0.02\|
~C|01.02|u|Provisional electricidad|312.4|240117|0|
~D|01.02|P002020494\1\0.25\mo119\1\1.012\mo120\1\1.012\%0200\1\0.02\|
~C|01.03|u|Replanteo topografico|1516.31|240117|0|
~D|01.03|P002020495\1\1\P002020496\1\20\P002020497\1\20\%0200\1\0.02\|
~C|02#||DEMOLICIONES|2386.71|221013|0|
~D|02#|02.01\1\102.6\02.02\1\102.6\02.03\1\25.5\02.04\1\27\|
~C|02.01|m²|Dem. de muro de cierra de parcela|14.1|221013|0|
~D|02.01|mq05mai030\1\0.115\mq05pdm110\1\0.057\mo112\1\0.209\mo113\1\0.419\%0200\1\0.02\|
~C|02.02|m|Desm. de cerramiento metalico de parcela|7.37|221013|0|
~D|02.02|mo019\1\0.122\mo113\1\0.2\%0200\1\0.02\|
~C|02.03|m²|Demolición de pavimento de aglomerado asfáltico en calzada, medi|3.05|061113|0|
~D|02.03|mq01exn050c\1\0.014\mq01ret010\1\0.007\mq11eqc010\1\0.004\mo113\1\0.09\%0200\1\0.02\|
~C|02.04|m²|Demolición de pavimento exterior de baldosas y/o losetas de horm|3.93|221013|0|
~D|02.04|mq05mai030\1\0.038\mq05pdm110\1\0.038\mo112\1\0.056\mo113\1\0.112\%0200\1\0.02\|
~C|03#||MOVIMIENTO DE TIERRAS|13427.85|241013|0|
~D|03#|03.01\1\972.7\03.02\1\280\03.03\1\866.25\03.04\1\51\03.05\1\10\03.06\1\1039.5\03.07\1\172\|
~C|03.01|m²|Desbroce y limpieza terreno|1.38|061113|0|
~D|03.01|mq09sie010\1\0.015\mq01pan010a\1\0.008\mo113\1\0.05\%0200\1\0.02\|
~C|03.02|m³|Desmonte de tierra|4.27|170715|0|
~D|03.02|mq01pan010a\1\0.032\mo113\1\0.15\%0200\1\0.02\|
~C|03.03|m³|Excavacion terreno hasta cota resistente|4.61|281013|0|
~D|03.03|mq01ret020b\1\0.107\mo113\1\0.062\%0200\1\0.02\|
~C|03.04|m³|Excavacion y tapado de zanjas para acometidas en calzada y acera|18.63|010915|0|
~D|03.04|mq01exn020b\1\0.253\mo111\1\0.42\%0200\1\0.02\|
~C|03.05|Ud|Arranque de árbol de 300 cm de altura, 300 cm de diámetro de cop|30.51|241013|0|
~D|03.05|mq01exn020a\1\0.152\mq04cag010a\1\0.381\mq09sie010\1\0.381\mo040\1\0.2\mo086\1\0.2\%0200\1\0.02\|
~C|03.06|m³|Carga y transporte de tierras con camión a vertedero específico|2.25|071113|0|
~D|03.06|mq04cab010e\1\0.057\mo113\1\0.02\%0200\1\0.02\|
~C|03.07|m³|Rell. trasdós muro de horm, bandeja vibr|19.2|241013|0|
~D|03.07|mt01agr010e\1\2.1\mq04dua020b\1\0.06\mq02rod010d\1\0.091\mq02cia020j\1\0.006\mo113\1\0.182\%0200\1\0.02\|
~C|04#||HORMIGONES|75949.46|141010|0|
~D|04#|04.01\1\98.55\04.02\1\48.3\04.03\1\420.89\04.04\1\191.7\04.05\1\11.65\04.06\1\27.49\04.07\1\150.36\04.08\1\9.27\04.09\1\59.24\04.10\1\3\|
~C|04.01|m²|Capa horm. limpieza HL-150/B/12, 10 cm de esp|9.63|170715|0|
~D|04.01|mt10hmf011eb\1\0.1\mo045\1\0.008\mo092\1\0.017\%0200\1\0.02\|
~C|04.02|m³|Zapata cimentación, HA-25/B/20/IIb, cuantía 50 kg/m³|199.62|291013|0|
~D|04.02|mt07aco020a\1\8\mt07aco010c\1\60\mt08var050\1\0.2\mt10haf010nga\1\1.1\mo043\1\0.09\mo090\1\0.136\mo045\1\0.056\mo092\1\0.508\%0200\1\0.02\|
~C|04.03|m²|Forj. unidir. (25+5 cm), HA-25/B/20/IIb, 0,106 m³/m²|70.22|291013|0|
~D|04.03|mt08efu020a\1\1.1\mt07bho015d\1\6\mt07vau010a\1\0.165\mt07vau010b\1\1\mt07vau010c\1\0.5\mt07vau010d\1\0.083\mt07aco010c\1\3\mt07ame010b\1\1.1\mt10haf010nga\1\0.12\mo042\1\0.75\mo089\1\0.75\%0200\1\0.02\|
~C|04.04|m2|bloque ital. 25cm relleno hor|85.59|141010|0|
~D|04.04|B0001.0030\1\1.4\B0001.0060\1\0.68\B1301.0140\1\12.5\A0104.0120\1\0.02\A0201.0060\1\0.2\A0401.0010\1\5\%0710\1\0.071\|
~C|04.05|m³|Pilar de sección rectangular o cuadrada de hormigón armado visto|525.5|291013|0|
~D|04.05|mt07aco020b\1\18\mt07aco010c\1\120\mt08var050\1\0.6\mt08eup010a\1\0.7\mt08dba010b\1\0.5\mt10haf010nga\1\1.1\mo044\1\3\mo091\1\3\mo043\1\1.5\mo090\1\0.755\mo045\1\0.65\mo092\1\2\%0200\1\0.02\|
~C|04.06|m³|Losa de rampa de hormigón armado, e=20|249.98|221013|0|
~D|04.06|mt07aco020a\1\5\mt07aco010g\1\86.7\mt08var050\1\0.425\mt10haf010nga\1\1.05\mt11var300\1\0.01\mt08ema050b\1\0.001\mq06vib020\1\0.335\mq06bhe010\1\0.042\mo043\1\0.614\mo090\1\0.922\mo045\1\0.01\mo092\1\0.136\%0200\1\0.02\|
~C|04.07|m²|Encachado de 30 cm en caja para base de solera, con aporte de gr|7.49|041113|0|
~D|04.07|mt01are010a\1\0.22\mq01pan010b\1\0.008\mq02rod010d\1\0.008\mq02cia020j\1\0.008\mo106\1\0.243\%0200\1\0.02\|
~C|04.08|m³|Muro de hormigón armado, realizado con hormigón HA-25/|203.64|281013|0|
~D|04.08|mt07aco020d\1\8\mt07aco010g\1\51\mt08var050\1\0.65\mt10haf010nga\1\1.05\mt13blw110b\1\0.084\mo043\1\0.497\mo090\1\0.632\mo113\1\0.011\mo045\1\0.056\mo092\1\0.339\%0200\1\0.02\|
~C|04.09|m²|Montaje y desmontaje de sistema de encofrado a una cara con acab|27.86|091113|0|
~D|04.09|mt08eme070a\1\0.007\mt08eme075a\1\0.005\mt08dba010b\1\0.03\mo044\1\0.497\mo091\1\0.553\%0200\1\0.02\|
~C|04.10|Ud|Red de toma de tierra para estructura de hormigón del edificio c|579.29|240117|0|
~D|04.10|mt35ttc010b\1\90\mt35tte010b\1\2\mt35tte020a\1\4\mt35tts010c\1\6\mt35tta020\1\2\mt35www020\1\1\mo003\1\3.412\mo102\1\3.412\%0200\1\0.02\|
~C|05#||ESTRUCTURA|133627.44|240117|0|
~D|05#|05.01\1\6.68\05.02\1\58.61\05.03\1\60\05.04\1\60\05.05\1\304\05.06\1\1.02\05.07\1\0.55\05.08\1\420.98\05.09\1\206.79\05.10\1\49.86\05.11\1\3.85\05.12\1\22.1\|
~C|05.01|m³|Estructura de madera laminada GL28h Pino Douglas|1379.36|240117|0|
~D|05.01|P002020490\1\1\mo048\1\4\mo095\1\2\%0200\1\0.02\|
~C|05.02|m³|Estructura de madera laminada GL28h Picea Abies|860.15|240117|0|
~D|05.02|mt07mee115a\1\1\mo048\1\4\mo095\1\2\%0200\1\0.02\|
~C|05.03|Ud|Herrajes y union pilares madera-hormigon|246.74|240117|0|
~D|05.03|mt07emr113aa\1\60\P002020487\1\1\P002020488\1\1.5\mq04cag010a\1\0.381\mo048\1\1\mo095\1\1\%0200\1\0.02\|
~C|05.04|Ud|Herrajes y union pilares jacenas madera-madera|208.72|240117|0|
~D|05.04|mt07emr113aa\1\60\P002020487\1\1\P002020488\1\1\mq04cag010a\1\0.381\mo048\1\1\mo095\1\1\%0200\1\0.02\|
~C|05.05|Ud|Herrajes y union jacenas viguetas madera-madera|18.43|240117|0|
~D|05.05|mt07emr113aa\1\60\P002020489\1\1\P002020488\1\0.1\mo048\1\0.2\mo095\1\0.2\%0200\1\0.02\|
~C|05.06|m³|Entramado ligero de madera aserrada de abeto (Abies alba) 14|885.82|240117|0|
~D|05.06|mt07mee610ff\1\1\mt16pdr010aa\1\0.45\mt07mee611a30\1\1\mt15pdr060a\1\0.45\mt15pdr090a\1\0.068\mt15pdr050c\1\0.45\mq07gte010c\1\0.086\mo048\1\5.506\mo095\1\5.5\%0200\1\0.02\|
~C|05.07|m³|Entramado ligero de madera aserrada de abeto (Abies alba) 8|927.97|240117|0|
~D|05.07|mt07mee610ff\1\1\mt16pdr010aa\1\0.45\mt07mee611a30\1\1\mt15pdr060a\1\0.45\mt15pdr090a\1\0.068\mt15pdr050c\1\0.45\mq07gte010c\1\0.134\mo048\1\6.5\mo095\1\6.5\%0200\1\0.02\|
~C|05.08|m²|Muro estructural de panel contralaminado de madera (CLT) de supe|70.65|240117|0|
~D|05.08|mt07ems010aGa\1\1.15\mt07ems030\1\1\mt16pdr010aa\1\0.35\mt07emr320oa\1\1\mt07emr330aaa\1\1\mt07emr300a15\1\1\mq07gte010c\1\0.038\mo048\1\0.3\mo095\1\0.3\%0200\1\0.02\|
~C|05.09|m²|Tablero estructural de madera, tricapa 19 mm.|24.2|240117|0|
~D|05.09|P06\1\1.05\mt07emr310a\1\10\mo048\1\0.15\mo095\1\0.15\%0200\1\0.02\|
~C|05.10|m2|Panel arriostramiento doble placa de yeso natural 12,5+12,5|21.15|240117|0|
~D|05.10|P07\1\2.1\mt07emr310a\1\10\mo048\1\0.15\mo095\1\0.15\%0200\1\0.02\|
~C|05.11|m3|Estructura de madera laminada GL24h Picea Abies|815.61|240117|0|
~D|05.11|P002020491\1\1\mo048\1\6.072\mo095\1\3.036\%0200\1\0.02\|
~C|05.12|m²|Tablero estructural madera, tricapa, 27mm|32.33|240117|0|
~D|05.12|P002020477\1\1.1\mt07emr310a\1\10\mo048\1\0.3\mo095\1\0.15\%0200\1\0.02\|
~C|06#||CUBIERTA|75248.47|240117|0|
~D|06#|05.12\1\504.1\06.01\1\530.14\06.02\1\530.14\06.03\1\530.14\06.04\1\530.14\06.05\1\530.14\06.06\1\516.1\|
~C|06.01|m²|Suministro y colocación de lana de roca de 80 mm y 150 kg/m³|18.27|080218|0|
~C|06.02|m²|suministro y colocación de lámina acústica.|10.77|080218|0|
~C|06.03|m²|Suministro y colocación de lana de roca de 80 mm y 90 kg/m³|17.18|080218|0|
~C|06.04|m²|Suministro y colocación de tablero de fibras sintéticas e = 16mm|14.9|080218|0|
~C|06.05|m²|Rastreles formación de pendiente, lana de roca y cerramiento ext|38.27|090218|0|
~C|06.06|m²|cobertura de chapa perfilada de acero prelacado, de 0,6|12.13|240117|0|
~D|06.06|mt13ccp010a\1\1.1\mt13ccg030d\1\3\P002020476\1\0.151\mo051\1\0.151\%0200\1\0.02\|
~C|07#||IMPERMEABLIZACIONES Y ESTANQUEIDAD|18672.01|241012|0|
~D|07#|07.01\1\82.94\07.02\1\82.94\07.03\1\674.1\07.04\1\172\07.05\1\192\|
~C|07.01|m²|Barrera de vapor con estanqueidad al aire, de polipropileno, con|3.11|241012|0|
~D|07.01|mt15pdr200a\1\1.09\mt15pdr300a\1\5\mt15pdr050c\1\1.02\op00gra020\1\1\mo054\1\0.04\mo101\1\0.02\%0200\1\0.02\|
~C|07.02|m²|Lámina transpirable de poliuretano termoplástico, con armadura d|6.89|241012|0|
~D|07.02|mt15pdr110a\1\1.09\mt15pdr300a\1\5\mt15pdr120a\1\1.02\op00gra020\1\1\mo054\1\0.041\mo101\1\0.021\%0200\1\0.02\|
~C|07.03|m²|Impermeabilizacion EPDM|21.05|240117|0|
~D|07.03|mt15dan600a\1\1.05\mt15dan610a\1\1.1\mt15dan630a\1\0.001\mt15dan620a\1\0.1\mt01arc010\1\0.18\mo029\1\0.131\mo067\1\0.131\%0200\1\0.02\|
~C|07.04|m²|Imperme de muro de sótano o estructura enterrada, por su cara ex|8.4|240117|0|
~D|07.04|mt14gdo010a\1\1.1\mt15pao010a\1\2\mt15pao020a\1\0.3\mo029\1\0.172\mo067\1\0.172\%0200\1\0.02\|
~C|07.05|m²|Impermeabilización de muro de sótano o estructura enterrada, por|11.5|240117|0|
~D|07.05|mt14iea020c\1\0.5\mt14lba010c\1\1.1\op00sop010\1\1\mo029\1\0.161\mo067\1\0.161\%0200\1\0.02\|
~C|08#||AISLAMIENTO TERMICO Y ACUSTICO|5980.71|241012|0|
~D|08#|08.01\1\49.86\08.02\1\26.46\08.03\1\49.86\08.04\1\107.07\08.05\1\24.93\|
~C|08.01|m²|Aislamiento térmico fachada 14 cm|34.63|241012|0|
~D|08.01|P01\1\1.05\mo054\1\0.09\mo101\1\0.09\%0200\1\0.02\|
~C|08.02|m²|Aislamiento térmico fachada 10 cm|26.27|241012|0|
~D|08.02|P03\1\1.05\mt16aaa020ea\1\3\mt16aaa030\1\0.44\mo054\1\0.09\mo101\1\0.09\%0200\1\0.02\|
~C|08.03|m²|Aislamiento termico fachada 4 cm|26.88|241012|0|
~D|08.03|P05\1\1.05\mo054\1\0.09\mo101\1\0.09\%0200\1\0.02\|
~C|08.04|m²|Aislamiento térmico tabiqueria 8 cm|15.29|241012|0|
~D|08.04|P002020455\1\1.05\mt16aaa020ea\1\3\mt16aaa030\1\0.44\mo054\1\0.09\mo101\1\0.09\%0200\1\0.02\|
~C|08.05|m²|Revestimiento con losetas de corcho de 600x300x3 mm, acabado nat|23.33|240117|0|
~D|08.05|mt29pco030a\1\1.1\mt18mva040\1\0.5\mt29pco020\1\0.2\mo017\1\0.404\mo058\1\0.404\%0200\1\0.02\|
~C|09#||OBRAS VARIAS|1354|170715|0|
~D|09#|09.01\1\100\|
~C|09.01|m|Suministro y montaje de tubería enterrada de drenaje, con una pe|13.54|170715|0|
~D|09.01|mt10hmf010Mm\1\0.05\mt11tdp010a\1\1.02\mt01ard030a\1\0.237\mo020\1\0.096\mo112\1\0.192\%0200\1\0.02\|
~C|10#||FABRICAS Y TABIQUES|5347.51|101012|0|
~D|10#|10.01\1\70\10.02\1\49\|
~C|10.01|m²|Hoja ext. cerram parcela, pieza marés 20 cm esp.|43.5|101012|0|
~D|10.01|mt06sim011a\1\4\mt08aaa010a\1\0.005\mt01arg005a\1\0.034\mt08cem004\1\16.425\mq06hor010\1\0.014\mo060\1\0.44\mo114\1\0.281\%0300\1\0.03\|
~C|10.02|m2|fachada ventilada en medianeras|46.99|240117|0|
~D|10.02|mt15pdr080a\1\1.7\mt07mee204a\1\1.7\mt12psg081d\1\8.5\mt22bar020ab\1\1.05\mt07mee205a\1\21\mt26pro010a\1\0.2\mo011\1\0.266\mo080\1\0.266\%0200\1\0.02\|
~C|11#||REVOCOS, ENLUCIDOS, SOLADOS Y ALICATADOS|51201.9|141010|0|
~D|11#|11.01\1\213\11.02\1\195.7\11.03\1\141\11.04\1\74.04\04.06\1\16.5\11.05\1\27\11.06\1\27\11.07\1\400\11.08\1\478.7\11.09\1\25.5\|
~C|11.01|m²|Tarima madera Douglas sobre rastreles|75.5|231013|0|
~D|11.01|%0200\1\0.02\P002020491\1\0.02\P002020477\1\1\P002020492\1\1\mt07emr310a\1\10\mt18mva070\1\0.05\mo095\1\0.1\mo048\1\0.1\mo025\1\0.2\mo063\1\0.2\|
~C|11.02|m²|Pavimento cont. Interior hormigon pulido|53.75|311013|0|
~D|11.02|mt47adh024\1\1.05\mt10haf010nga\1\0.105\mt07ame010d\1\1.2\mt07aco020j\1\2\mt09wnc011eE\1\3\mq06vib020\1\0.012\mq06bhe010\1\0.003\mo041\1\1\mo087\1\1\%0200\1\0.02\|
~C|11.03|m²|Pavimento cont. ext. HA-25/B/20/IIa, 15 cm esp|35.77|311013|0|
~D|11.03|mt47adh024\1\1.05\mt10haf010nga\1\0.158\mt07ame010d\1\1.2\mt07aco020j\1\2\mt09wnc011eE\1\3\mq06vib020\1\0.018\mq06bhe010\1\0.005\mo041\1\0.287\mo087\1\0.399\%0200\1\0.02\|
~C|11.04|m²|Alicatado Veritcal 4x4cm|40.45|051113|0|
~D|11.04|P002020472\1\1.1\mt09mcr021a\1\3\mt08cem040a\1\1\mt09lec010b\1\0.001\P02\1\0.334\mo023\1\0.334\%0200\1\0.02\|
~C|11.05|m²|Solado|48.29|311013|0|
~D|11.05|mt10hmf011Bc\1\0.263\mt09mcr300b\1\0.032\mt08cem011a\1\1\mt18bhi010aa\1\1.05\mt09lec020a\1\0.001\mq04dua020b\1\0.03\mq06vib020\1\0.086\mo041\1\0.383\mo087\1\0.464\%0200\1\0.02\|
~C|11.06|m|Bordillo recto|24.74|311013|0|
~D|11.06|mt10hmf011Bc\1\0.082\mt08aaa010a\1\0.006\mt09mif010ca\1\0.008\mt18jbg010aa\1\2.1\mo041\1\0.315\mo087\1\0.338\%0200\1\0.02\|
~C|11.07|M2|Pavimento áridos tipo sauló cantera Montuiri, aglomerado cal|11.77|110418|0|
~C|11.08|M2.|Solera paso instalaciones interior|11.54|170715|0|
~D|11.08|mt10hmf010Lm\1\0.105\mt16pea020c\1\0.05\mq06vib020\1\0.064\mq06cor020\1\0.062\au00auh020\1\1\mo112\1\0.082\mo020\1\0.061\mo113\1\0.061\mo077\1\0.03\%0200\1\0.02\|
~C|11.09|m2|pav.asfalt.base impr.rod.mecan.|9.19|141010|0|
~D|11.09|A0801.0020\1\0.15\A0802.0010\1\1\A0803.0020\1\1\%0200\1\0.02\|
~C|12#||CANTERIA|224.35|061113|0|
~D|12#|12.01\1\7\|
~C|12.01|m|Umbral para remate de puerta de entrada o balconera de hormigón|32.05|061113|0|
~D|12.01|mt20uhp010c\1\1.05\mt08aaa010a\1\0.006\mt09mif010la\1\0.011\mt20wwa040\1\1.65\mt20wwa035\1\0.03\mt20wwa030\1\0.061\mo020\1\0.236\mo113\1\0.269\%0200\1\0.02\|
~C|123|ud|TAPA PROVISIONAL ARQUETA|4.63|100203|0|
~D|123|O01OA070\1\0.085\P31CA040\1\0.5\P01DW090\1\1\|
~C|13#||CARPINTERIAS Y MOBILIARIO|52905.4|231013|0|
~D|13#|13.01\1\4\13.02\1\4\13.03\1\4\13.04\1\4\13.05\1\1\13.06\1\1\13.07\1\1\13.08\1\1\13.09\1\12\13.10\1\4\13.11\1\4\13.12\1\4\13.13\1\12\13.14\1\1\13.15\1\4\13.16\1\1\13.17\1\105\13.18\1\12\13.19\1\1\13.20\1\1\13.21\1\2\13.22\1\1\13.23\1\3\13.24\1\4\13.25\1\1\13.26\1\1\13.27\1\1\13.28\1\1\13.29\1\1\13.30\1\1\13.31\1\2\13.32\1\2\13.33\1\2\13.34\1\2\13.35\1\49.66\13.36\1\133.05\|
~C|13.01|u|Carpintería exterior, madera laminada, fijo, 980x730|247.95|240117|0|
~D|13.01|P002020458\1\1\P002020461\1\3.42\mt23xpm015a\1\14\mt22www020\1\10.26\mt22www010b\1\0.1\mo017\1\1.5\mo058\1\1.5\%0200\1\0.02\|
~C|13.02|u|Carpintería exterior, madera laminada, fijo, 2680x730|378.9|240117|0|
~D|13.02|P002020458\1\1\P002020461\1\6.82\mt23xpm015a\1\14\mt22www020\1\10.26\mt22www010b\1\0.1\mo017\1\1.5\mo058\1\1.5\%0200\1\0.02\|
~C|13.03|u|Carpintería exterior, madera laminada, fijo, 1120x730|258.73|240117|0|
~D|13.03|P002020458\1\1\P002020461\1\3.7\mt23xpm015a\1\14\mt22www020\1\10.26\mt22www010b\1\0.1\mo017\1\1.5\mo058\1\1.5\%0200\1\0.02\|
~C|13.04|Ud|Carpinteria exterior, madera laminada, fijo, 2620x1880|462.87|240117|0|
~D|13.04|P002020458\1\1\P002020461\1\9\mt23xpm015a\1\14\mt22www020\1\10.26\mt22www010b\1\0.1\mo017\1\1.5\mo058\1\1.5\%0200\1\0.02\|
~C|13.05|Ud|Carpinteria exterior, madera laminada, fijo,2340x2200|465.95|240117|0|
~D|13.05|P002020458\1\1\P002020461\1\9.08\mt23xpm015a\1\14\mt22www020\1\10.26\mt22www010b\1\0.1\mo017\1\1.5\mo058\1\1.5\%0200\1\0.02\|
~C|13.06|Ud|Carpinteria exterior, madera laminada, fijo, 650x2200|360.42|240117|0|
~D|13.06|P002020458\1\1\P002020461\1\6.34\mt23xpm015a\1\14\mt22www020\1\10.26\mt22www010b\1\0.1\mo017\1\1.5\mo058\1\1.5\%0200\1\0.02\|
~C|13.07|Ud|Carpinteria exterior, madera laminada, fijo, 2300x2600|493.68|240117|0|
~D|13.07|P002020458\1\1\P002020461\1\9.8\mt23xpm015a\1\14\mt22www020\1\10.26\mt22www010b\1\0.1\mo017\1\1.5\mo058\1\1.5\%0200\1\0.02\|
~C|13.08|Ud|Carpinteria exterior, madera laminada, fijo, 3500x2600|586.11|240117|0|
~D|13.08|P002020458\1\1\P002020461\1\12.2\mt23xpm015a\1\14\mt22www020\1\10.26\mt22www010b\1\0.1\mo017\1\1.5\mo058\1\1.5\%0200\1\0.02\|
~C|13.09|Ud|Carpinteria exterior, madera laminada, fijo, 1650x700|297.25|240117|0|
~D|13.09|P002020458\1\1\P002020461\1\4.7\mt23xpm015a\1\14\mt22www020\1\10.26\mt22www010b\1\0.1\mo017\1\1.5\mo058\1\1.5\%0200\1\0.02\|
~C|13.10|Ud|Carpintería exterior, madera laminada, Oscilo H, 1090x1140|589.68|240117|0|
~D|13.10|mt22rom100add\1\1\mt22rom010vdm\1\4.46\mt23xpm015a\1\8\mt13blw110a\1\0.1\mt22www020\1\4.92\P06\1\4\mt22www010b\1\0.1\mo017\1\1.01\mo058\1\1.01\%0200\1\0.02\|
~C|13.11|Ud|Carpinteria exterior, madera laminada, Oscilo H, 2330x730|686.72|240117|0|
~D|13.11|mt22rom100add\1\1\mt22rom010vdm\1\6.12\mt23xpm015a\1\8\mt13blw110a\1\0.1\mt22www020\1\4.92\mt22www010b\1\0.1\mo017\1\1.01\mo058\1\1.01\%0200\1\0.02\|
~C|13.12|Ud|Carpinteria exterior, madera laminada, Oscilo H, 2350x730|690.72|240117|0|
~D|13.12|mt22rom100add\1\1\mt22rom010vdm\1\6.16\mt23xpm015a\1\8\mt13blw110a\1\0.1\mt22www020\1\4.92\mt22www010b\1\0.1\mo017\1\1.01\mo058\1\1.01\%0200\1\0.02\|
~C|13.13|Ud|Carpinteria exterior, madera laminada, Oscilo H,1650x700|544.49|240117|0|
~D|13.13|mt22rom100add\1\1\mt22rom010vdm\1\4.7\mt23xpm015a\1\8\mt13blw110a\1\0.1\mt22www020\1\4.92\mt22www010b\1\0.1\mo017\1\1.01\mo058\1\1.01\%0200\1\0.02\|
~C|13.14|Ud|Carpinteria exterior, madera laminada, puerta 1 hoja, 1200x2600|874.24|240117|0|
~D|13.14|mt22rom100acl\1\1\mt22rom030vba\1\1.2\mt23xpm015a\1\12\mt13blw110a\1\0.1\mt22www020\1\6.5\mt22www010b\1\0.1\mo017\1\1.632\mo058\1\1.632\%0200\1\0.02\|
~C|13.15|Ud|Carpintería exterior, madera laminada, puerta 1 hoja,950x2200|746.31|240117|0|
~D|13.15|mt22rom100acl\1\1\mt22rom030vba\1\1\mt23xpm015a\1\12\mt13blw110a\1\0.1\mt22www020\1\6.5\mt22www010b\1\0.1\mo017\1\1.632\mo058\1\1.632\%0200\1\0.02\|
~C|13.16|Ud|Carpinteria exterior, madera laminada, puerta 2 hojas, 1690x2200|1421.3|240117|0|
~D|13.16|mt22rom100acl\1\2\mt22rom030vba\1\2\mt23xpm015a\1\12\mt13blw110a\1\0.1\mt22www020\1\6.5\mt22www010b\1\0.1\mo017\1\1.632\mo058\1\1.632\%0200\1\0.02\|
~C|13.17|Ud|Carpinteria interior, tricapa 19mm, fijo, 500x400|32.86|240117|0|
~D|13.17|mt23xpm015a\1\14\mt22www010b\1\0.1\mo017\1\0.5\mo058\1\0.5\%0200\1\0.02\P06\1\0.6\|
~C|13.18|Ud|Carpinteria interior, tricapa 19mm, fijo, 500x1150|39.65|240117|0|
~D|13.18|mt23xpm015a\1\14\mt22www010b\1\0.1\mo017\1\0.5\mo058\1\0.5\%0200\1\0.02\P06\1\1\|
~C|13.19|Ud|Capintería interior, madera laminada, Oscilo H, 1630x730|541.84|240117|0|
~D|13.19|mt22rom100add\1\1\mt22rom010vdm\1\4.72\mt23xpm015a\1\8\mt22www010b\1\0.1\mo017\1\1.01\mo058\1\1.01\%0200\1\0.02\|
~C|13.20|Ud|Carpinteria interior, madera laminada, Oscilo H, 3030x730|822.3|240117|0|
~D|13.20|mt22rom100add\1\1\mt22rom010vdm\1\7.52\mt23xpm015a\1\8\mt22www010b\1\0.1\mo017\1\1.01\mo058\1\1.01\%0200\1\0.02\|
~C|13.21|Ud|Carpinteria interior, madera laminada, Oscilo H, 2310x730|678.08|240117|0|
~D|13.21|mt22rom100add\1\1\mt22rom010vdm\1\6.08\mt23xpm015a\1\8\mt22www010b\1\0.1\mo017\1\1.01\mo058\1\1.01\%0200\1\0.02\|
~C|13.22|Ud|Carpinteria interior, madera laminada, puerta 2 hojas, 1310x2200|446.55|240117|0|
~D|13.22|mt22aap011jb\1\1\mt22agc010fbg\1\6\mt22pxl020ch\1\2\mt22atc010fi\1\12.1\mt23ibf010a\1\6\mt23ppb011\1\36\mt23ppb200\1\1\mt23hbf010a\1\2\mt21vva100a\1\1.386\mt21vva010\1\16.887\mo017\1\1.414\mo058\1\1.414\mo055\1\0.529\%0200\1\0.02\|
~C|13.23|Ud|Carpinteria interior, madera laminada, puerta 1 hoja, 950x2200|256.6|240117|0|
~D|13.23|mt22aap011ja\1\1\mt22agc010fbg\1\5.1\mt22pxl020ch\1\1\mt22atc010fi\1\10.4\mt23ibf010a\1\3\mt23ppb011\1\18\mt23ppb200\1\1\mt23hbf010a\1\1\mt21vva100a\1\0.693\mt21vva010\1\8.443\mo017\1\0.909\mo058\1\0.909\mo055\1\0.264\%0200\1\0.02\|
~C|13.24|Ud|Mueble compuesto, tricapa 19mm, M1, 2620x320|142.89|231013|0|
~D|13.24|mt15pdr060a\1\0.45\mt15pdr090a\1\0.068\mt15pdr050c\1\0.45\P06\1\5\mt16aaa020ea\1\3\mt16aaa030\1\0.44\mt07emr310a\1\40\mo017\1\1.371\mo058\1\1.371\%0200\1\0.02\|
~C|13.25|Ud|Mueble compuesto, tricapa 19mm, M2, 620x800|242.04|231013|0|
~D|13.25|mt15pdr060a\1\0.45\mt15pdr090a\1\0.068\mt15pdr050c\1\0.45\P06\1\2\P002020464\1\2\mt16aaa020ea\1\3\mt16aaa030\1\0.44\mt07emr310a\1\40\mo017\1\4\mo058\1\4\%0200\1\0.02\|
~C|13.26|Ud|Mueble compuesto, tricapa 19mm, M2, 620x1140|258.93|231013|0|
~D|13.26|P06\1\2\P002020465\1\2\mt15pdr060a\1\0.45\mt15pdr090a\1\0.068\mt15pdr050c\1\0.45\mt16aaa020ea\1\3\mt16aaa030\1\0.44\mt07emr310a\1\40\mo017\1\4\mo058\1\4\%0200\1\0.02\|
~C|13.27|Ud|Mueble compuesto, tricapa 19mm, M2, 390x800|208.04|231013|0|
~D|13.27|P002020466\1\1\P06\1\1.5\mt15pdr060a\1\0.45\mt15pdr090a\1\0.068\mt15pdr050c\1\0.45\mt16aaa020ea\1\3\mt16aaa030\1\0.44\mt07emr310a\1\40\mo017\1\4\mo058\1\4\%0200\1\0.02\|
~C|13.28|Ud|Mueble compuesto, tricapa 19mm, M2, 390x1140|225.13|231013|0|
~D|13.28|P06\1\2\P002020467\1\1\mt15pdr060a\1\0.45\mt15pdr090a\1\0.068\mt15pdr050c\1\0.45\mt16aaa020ea\1\3\mt16aaa030\1\0.44\mt07emr310a\1\40\mo017\1\4\mo058\1\4\%0200\1\0.02\|
~C|13.29|Ud|Mueble compuesto, tricapa 19mm, M2, 1210x800|429.06|231013|0|
~D|13.29|P06\1\4\LKJBADVSKJ\1\6\mt15pdr060a\1\0.45\mt15pdr090a\1\0.068\mt15pdr050c\1\0.45\mt16aaa020ea\1\3\mt16aaa030\1\0.44\mt07emr310a\1\40\mo017\1\6\mo058\1\6\%0200\1\0.02\|
~C|13.30|Ud|Mueble compuesto, tricapa 19mm, M2, 1210x1140|356.27|240117|0|
~D|13.30|P06\1\2\ADSFASFAS\1\3\mt15pdr060a\1\0.45\mt15pdr090a\1\0.068\mt15pdr050c\1\0.45\mt16aaa020ea\1\3\mt07emr310a\1\40\mo017\1\6\mo058\1\6\%0200\1\0.02\|
~C|13.31|Ud|Mueble compuesto, tricapa 19mm, M3, 1320x800|429.06|231013|0|
~D|13.31|P06\1\4\LKJBADVSKJ\1\6\mt15pdr060a\1\0.45\mt15pdr090a\1\0.068\mt15pdr050c\1\0.45\mt16aaa020ea\1\3\mt16aaa030\1\0.44\mt07emr310a\1\40\mo017\1\6\mo058\1\6\%0200\1\0.02\|
~C|13.32|Ud|Mueble compuesto, tricapa 19mm, M3, 1320x1140|356.27|240117|0|
~D|13.32|P06\1\2\ADSFASFAS\1\3\mt15pdr060a\1\0.45\mt15pdr090a\1\0.068\mt15pdr050c\1\0.45\mt16aaa020ea\1\3\mt07emr310a\1\40\mo017\1\6\mo058\1\6\%0200\1\0.02\|
~C|13.33|Ud|Mueble compuesto, tricapa 19mm, M5, 2330x800|275.78|231013|0|
~D|13.33|P06\1\2\P002020468\1\2\mt15pdr060a\1\0.45\mt15pdr090a\1\0.068\mt15pdr050c\1\0.45\mt16aaa020ea\1\3\mt16aaa030\1\0.44\mt07emr310a\1\40\mo017\1\4\mo058\1\4\%0200\1\0.02\|
~C|13.34|Ud|Mueble compuesto, tricapa 19mm, M5, 2330x1140|309.58|231013|0|
~D|13.34|P06\1\2\P002020469\1\2\mt15pdr060a\1\0.45\mt15pdr090a\1\0.068\mt15pdr050c\1\0.45\mt16aaa020ea\1\3\mt16aaa030\1\0.44\mt07emr310a\1\40\mo017\1\4\mo058\1\4\%0200\1\0.02\|
~C|13.35|m²|Vidrio laminar seguridad 3+3 mm, butiral de polivinilo incoloro.|36.47|231013|0|
~D|13.35|mt21ves010aa\1\1.006\mt21vva015\1\0.29\mt21vva021\1\1\mo055\1\0.32\mo110\1\0.32\%0200\1\0.02\|
~C|13.36|m²|Vidrio (3+3)+16+(3+3)|57.49|280515|0|
~D|13.36|mt21veg011aeE\1\1.006\mt21vva015a\1\0.58\mt21vva021\1\1\mo055\1\0.344\mo110\1\0.344\%0200\1\0.02\|
~C|14#||CERRAJERIA|9999.5|221012|0|
~D|14#|14.01\1\278.33\14.02\1\112\14.03\1\1\14.04\1\1\|
~C|14.01|m²|chapa acero galvanizado, de desarrollo|20.58|240117|0|
~D|14.01|mt36csg010c\1\1\mt13ccg030d\1\3\mo051\1\0.151\mo107\1\0.321\%0200\1\0.02\|
~C|14.02|m|Vallado de parcela formado por panel de malla electrosoldada, de|25.45|221012|0|
~D|14.02|mt52vse010a\1\1\mt52vpm020a\1\0.55\mt52vpm010a\1\3\mt10hmf010Mm\1\0.015\mo087\1\0.101\mo018\1\0.303\mo059\1\0.303\%0300\1\0.03\|
~C|14.03|Ud|Puerta cancela madera Entrada , de una hoja aba|763.53|221012|0|
~D|14.03|mt10hmf010Nm\1\0.09\mt08aaa010a\1\0.02\mt09mif010ca\1\0.113\mt26vpc010a\1\0.6\P002020491\1\0.35\mo048\1\6.072\mo095\1\3.036\au00auh040\1\1\mo041\1\3.328\mo087\1\3.63\mo018\1\1.089\mo059\1\1.089\%0200\1\0.02\|
~C|14.04|Ud|Puerta cancela madera Instalaciones, de una hoja|657.54|221012|0|
~D|14.04|mt10hmf010Nm\1\0.09\mt08aaa010a\1\0.02\mt09mif010ca\1\0.113\mt26vpc010a\1\0.25\P002020491\1\0.35\mo048\1\6.072\mo095\1\3.036\au00auh040\1\1\mo041\1\3.328\mo087\1\3.63\mo018\1\1.089\mo059\1\1.089\%0200\1\0.02\|
~C|15#||PINTURA Y TRATAMIENTOS|17242.8|141010|0|
~D|15#|15.01\1\94.29\15.02\1\1396.27\15.03\1\183.87\15.04\1\74.05\15.05\1\336.7\|
~C|15.01|m2|esmalte s/cerraj 1 minio 2 esmal|21.03|141010|0|
~D|15.01|B0001.0030\1\0.72\B2504.0030\1\0.18\B2503.0060\1\0.09\%0220\1\0.022\|
~C|15.02|m²|Barnizado de estructura de madera al interior|7.54|100418|0|
~C|15.03|m²|Barnizado de estructura de madera al exterior|14.74|040418|0|
~C|15.04|m²|Pintura Pizarra|8.16|231013|0|
~D|15.04|P002020450\1\0.2\P002020451\1\0.24\mo038\1\0.2\mo076\1\0.04\%0200\1\0.02\|
~C|15.05|m²|tratapiento Hormigon pulido|4.21|231013|0|
~D|15.05|mo038\1\0.01\mo076\1\0.01\%0200\1\0.02\P002020493\1\0.3\|
~C|16#||INSTALACIONES|105150.61|151003|0|
~D|16#|16.01\1\1\16.02\1\1\16.03\1\1\16.04\1\1\16.05\1\1\16.06\1\1\16.07\1\1\16.08\1\1\16.09\1\1\16.10\1\1\|
~C|16.01#||INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD|23806.84|290906|0|
~D|16.01#|16.01.01\1\1\16.01.02\1\1\16.01.03\1\1\16.01.04\1\1\16.01.05\1\1\16.01.06\1\1\16.01.07\1\1\16.01.08\1\1\16.01.09\1\1\|
~C|16.01.01#||CPM, CONTADOR Y DERIVACIÓN INDIVIDUAL|761.34|170715|0|
~D|16.01.01#|16.01.01.01\1\1\16.01.01.02\1\15\16.01.01.03\1\12\16.01.01.04\1\1\|
~C|16.01.01.01|Ud|Caja de protección y medida de hasta 80 A de intensidad, para 1|209.64|170715|0|
~D|16.01.01.01|mt35cgp010g\1\1\mt35cgp040h\1\3\mt35cgp040f\1\1\mt35www010\1\1\mo020\1\0.301\mo113\1\0.301\mo003\1\0.501\mo102\1\0.501\%0200\1\0.02\|
~C|16.01.01.02|m|Derivación individual trifásica enterrada para CENTRO DOCENTE MU|20.97|170715|0|
~D|16.01.01.02|mt01ara010\1\0.092\mt35aia080ad\1\1\mt35cun010h1\1\4\mt35cun010g1\1\1\mt35www010\1\0.2\mq04dua020b\1\0.009\mq02rop020\1\0.069\mq02cia020j\1\0.001\mo020\1\0.057\mo113\1\0.057\mo003\1\0.075\mo102\1\0.07\%0200\1\0.02\|
~C|16.01.01.03|m|Canalización enterrada de tubo curvable, suministrado en rollo,|11.41|170715|0|
~D|16.01.01.03|mt01ara010\1\0.073\mt35aia070ah\1\1\mt35www030\1\1\mq04dua020b\1\0.007\mq02rop020\1\0.055\mq02cia020j\1\0.001\mo020\1\0.058\mo113\1\0.058\mo003\1\0.042\mo102\1\0.02\%0200\1\0.02\|
~C|16.01.01.04|Ud|Arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de hormigón, sin fon|100.23|240117|0|
~D|16.01.01.04|mt35arg100f\1\1\mt35arg105d\1\1\mt01arr010a\1\0.842\mo041\1\0.502\mo087\1\1.665\%0200\1\0.02\|
~C|16.01.02#||CUADRO ELECTRICO Y PROTECCIONES|7431.79|240117|0|
~D|16.01.02#|16.01.02.01\1\1\16.01.02.02\1\1\|
~C|16.01.02.01#||CUADRO GENERAL|6132.01|240117|0|
~D|16.01.02.01#|IEX405\1\1\IEX076\1\1\IEX050h\1\1\IEX060c\1\15\IEX060b\1\3\IEX050d\1\1\IEX050\1\19\IEX050b\1\17\IEX050c\1\1\IEX105\1\1\IEX140\1\1\|
~C|16.01.02.02#||SUBCUADRO SALA TÉCNICA|1299.78|240117|0|
~D|16.01.02.02#|IEX405b\1\1\IEX050g\1\1\IEX060\1\1\IEX050e\1\1\IEX050f\1\1\IEX060d\1\1\IEX060e\1\1\IEX050i\1\3\IEX050j\1\1\|
~C|16.01.03#||LINEAS DE ALIMENTACIÓN|6015.6|170715|0|
~D|16.01.03#|16.01.03.01\1\50\16.01.03.02\1\10\16.01.03.03\1\600\16.01.03.04\1\450\16.01.03.05\1\150\16.01.03.06\1\50\16.01.03.07\1\150\16.01.03.08\1\100\|
~C|16.01.03.01|m|Línea de alimentación trifásica enterrada para Subcuadro Sala Té|13.89|170715|0|
~D|16.01.03.01|mt01ara010\1\0.089\mt35aia080ac\1\1\mt35cun010f1\1\5\mt35www010\1\0.2\mq04dua020b\1\0.009\mq02rop020\1\0.067\mq02cia020j\1\0.001\mo020\1\0.054\mo113\1\0.054\mo003\1\0.065\mo102\1\0.06\%0200\1\0.02\|
~C|16.01.03.02|m|Cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1|7.11|240117|0|
~D|16.01.03.02|mt35cun010g2\1\1\mo003\1\0.04\mo102\1\0.04\%0200\1\0.02\|
~C|16.01.03.03|m|Cable multipolar H07ZZ-F (AS), siendo su tensión asignada de 450|3.14|240117|0|
~D|16.01.03.03|mt35cun090c\1\1\mo003\1\0.015\mo102\1\0.015\%0200\1\0.02\|
~C|16.01.03.04|m|Cable multipolar H07ZZ-F (AS), siendo su tensión asignada de 450|4.08|240117|0|
~D|16.01.03.04|mt35cun090d\1\1\mo003\1\0.015\mo102\1\0.015\%0200\1\0.02\|
~C|16.01.03.05|m|Cable multipolar H07ZZ-F (AS), siendo su tensión asignada de 450|5.14|240117|0|
~D|16.01.03.05|mt35cun090e\1\1\mo003\1\0.015\mo102\1\0.015\%0200\1\0.02\|
~C|16.01.03.06|m|Cable multipolar H07ZZ-F (AS), siendo su tensión asignada de 450|7.76|240117|0|
~D|16.01.03.06|mt35cun090f\1\1\mo003\1\0.04\mo102\1\0.04\%0200\1\0.02\|
~C|16.01.03.07|m|Cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1|1.38|240117|0|
~D|16.01.03.07|mt35cun010y1\1\1\mo003\1\0.015\mo102\1\0.015\%0200\1\0.02\|
~C|16.01.03.08|m|Cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1|1.64|240117|0|
~D|16.01.03.08|mt35cun010z1\1\1\mo003\1\0.015\mo102\1\0.015\%0200\1\0.02\|
~C|16.01.04#||SUMINISTRO DE MECANISMOS|691.04|290906|0|
~D|16.01.04#|16.01.04.01\1\10\16.01.04.02\1\1\16.01.04.03\1\1\16.01.04.04\1\23\16.01.04.05\1\2\16.01.04.06\1\1\16.01.04.07\1\1\16.01.04.08\1\1\|
~C|16.01.04.01|UD|Interruptor sencillo unipolar empotrado|6.35|060418|0|
~D|16.01.04.01|501U\1\1\LS990WW\1\1\LS981WW\1\1\|
~C|16.01.04.02|UD|Timbre  blanco alpino|9.33|011216|0|
~D|16.01.04.02|531U\1\1\LS990KWW\1\1\LS981WW\1\1\|
~C|16.01.04.03|UD|Zumbador BLANCO ALPINO|28.99|011216|0|
~D|16.01.04.03|LS981WW\1\1\LS967ESWW\1\1\|
~C|16.01.04.04|UD|Base enchufe 16A empotrada con tapa  blanco al|10.76|011216|0|
~D|16.01.04.04|LS1520BFKIKLW\1\1\LS981WW\1\1\551WU\1\1\|
~C|16.01.04.05|u|Caja puesto de trabajo  de superficie 3 columnas blanco eq|148.99|290906|0|
~D|16.01.04.05|PLEG078883\1\1\PLEG077252\1\1\PLEG077272\1\1\PLEG076564\1\2\OGENO01.0041\1\3\OGENO01.0043\1\1.8\%AUX2\1\0.02\|
~C|16.01.04.06|Ud|Interruptor unipolar (1P) estanco, con grado de protección IP 55|13.17|240117|0|
~D|16.01.04.06|mt33gbg107a\1\1\mo003\1\0.251\%0200\1\0.02\|
~C|16.01.04.07|Ud|Base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T), tipo Sc|15.11|240117|0|
~D|16.01.04.07|mt33gbg517a\1\1\mo003\1\0.251\%0200\1\0.02\|
~C|16.01.04.08|Ud|Base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T), para co|15.48|240117|0|
~D|16.01.04.08|mt33gbg520a\1\1\mo003\1\0.15\%0200\1\0.02\|
~C|16.01.05#||SUMINISTRO DE LUMINARIA|4561.83|290906|0|
~D|16.01.05#|16.01.05.01\1\4\16.01.05.02\1\6\16.01.05.03\1\150\16.01.05.04\1\12\16.01.05.05\1\1\16.01.05.06\1\12\16.01.05.07\1\4\16.01.05.08\1\1\16.01.05.09\1\9\|
~C|16.01.05.01|Ud|BERYL Empotrable DOWNLIGHT LED 12W CRI>80 4000K 80º. Blanco de T|42.06|290508|0|
~D|16.01.05.01|4158_\1\1\O01OB200\1\0.2\O01OB220\1\0.2\%0200\1\0.02\|
~C|16.01.05.02|Ud|BERYL Empotrable DOWNLIGHT LED 22W CRI>80 4000K 80º. Blanco de T|43.57|290508|0|
~D|16.01.05.02|4258_\1\1\O01OB200\1\0.2\O01OB220\1\0.2\%0200\1\0.02\|
~C|16.01.05.03|u|-E 1X1200 mm. cableada sin equipo|13.31|250917|0|
~D|16.01.05.03|PARFD0050L\1\1\PARFECO025\1\0.25\|
~A|16.01.05.03|airfal\equipo\cableada\mms\delta\modelo\|
~C|16.01.05.04|u|-E 1X1500 mm. cableada sin equipo|14.31|250917|0|
~D|16.01.05.04|PARFD0051L\1\1\PARFECO025\1\0.25\|
~A|16.01.05.04|airfal\equipo\cableada\mms\delta\modelo\|
~C|16.01.05.05|Ud|Luminaria, para 1 lámpara, modelo S855 LED840 50W|27.64|250314|0|
~D|16.01.05.05|mt34ode100nbb\1\1\mo001\1\0.336\mo093\1\0.336\%0200\1\0.02\|
~C|16.01.05.06|u|Bloque autónomo de emergencia IP42 IK04, de superficie, 160 lúme|43.81|290906|0|
~D|16.01.05.06|PLEG661605\1\1\PGENP01.0608\1\1\OGENO01.0041\1\0.15\OGENO01.0043\1\0.133\|
~C|16.01.05.07|u|Bloque autónomo de emergencia IP42 IK04, de superficie, 70 lúmen|32.67|290906|0|
~D|16.01.05.07|PLEG661601\1\1\PGENP01.0608\1\1\OGENO01.0041\1\0.15\OGENO01.0043\1\0.133\|
~C|16.01.05.08|u|Bloque autónomo de emergencia IP65 IK07, de superficie, 100 lúme|62.75|290906|0|
~D|16.01.05.08|PLEG661431\1\1\PGENP01.0608\1\1\OGENO01.0041\1\0.15\OGENO01.0043\1\0.133\|
~C|16.01.05.09|Ud|Luminaria empotrada en la pared, de 255x65 mm, para 1 lámpara fl|135.24|240117|0|
~D|16.01.05.09|mt34beg030kK\1\1\mo003\1\0.3\mo102\1\0.3\%0200\1\0.02\|
~C|16.01.06#||CANALIZACIONES|2392.92|170715|0|
~D|16.01.06#|16.01.06.01\1\200\16.01.06.02\1\300\16.01.06.03\1\50\16.01.06.04\1\50\16.01.06.04\1\25\16.01.06.04\1\20\16.01.06.05\1\40\16.01.06.06\1\300\16.01.06.07\1\200\16.01.06.08\1\100\16.01.06.09\1\15\16.01.06.10\1\3\|
~C|16.01.06.01|m|Canalización empotrada en elemento de construcción de obra de fá|1.18|240117|0|
~D|16.01.06.01|mt35aia010a\1\1\mo003\1\0.018\mo102\1\0.023\%0200\1\0.02\|
~C|16.01.06.02|m|Canalización empotrada en elemento de construcción de obra de fá|1.2|240117|0|
~D|16.01.06.02|mt35aia010b\1\1\mo003\1\0.018\mo102\1\0.023\%0200\1\0.02\|
~C|16.01.06.03|m|Canalización empotrada en elemento de construcción de obra de fá|1.15|240117|0|
~D|16.01.06.03|mt35aia010c\1\1\mo003\1\0.016\mo102\1\0.02\%0200\1\0.02\|
~C|16.01.06.04|m|Tubo rígido libre halógenos p/canalización superficial, diámetro|5.69|070417|0|
~D|16.01.06.04|PGEWDX26232\1\1\PGEWDX40032\1\0.333\PGEWDX40132\1\0.1\PGEWGW50608\1\2\OGENO01.0041\1\0.03\OGENO01.0043\1\0.03\|
~A|16.01.06.04|tubo\rigido\pesado\libre\halogenos\tipo\rkhf\gewiss\clase\propagador\llama\canalizacion\superficial\diametro\tubo\rigido\pesado\libre\halogenos\tipo\rkhf\gewiss\clase\propagador\llama\canalizacion\superficial\diametro\tubo\rigido\pesado\libre\halogenos\tipo\rkhf\gewiss\clase\propagador\llama\canalizacion\superficial\diametro\|
~C|16.01.06.05|m|Canalización enterrada de tubo curvable, suministrado en rollo,|5.04|170715|0|
~D|16.01.06.05|mt01ara010\1\0.056\mt35aia070aa\1\1\mt35www030\1\1\mq04dua020b\1\0.006\mq02rop020\1\0.042\mq02cia020j\1\0.001\mo020\1\0.041\mo113\1\0.041\mo003\1\0.025\mo102\1\0.02\%0200\1\0.02\|
~C|16.01.06.06|m|Canalización de tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro,|1.06|240117|0|
~D|16.01.06.06|mt35aia010a\1\1\mo003\1\0.016\mo102\1\0.02\%0200\1\0.02\|
~C|16.01.06.07|m|Canalización de tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro,|1.08|240117|0|
~D|16.01.06.07|mt35aia010b\1\1\mo003\1\0.016\mo102\1\0.02\%0200\1\0.02\|
~C|16.01.06.08|m|Canalización de tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro,|1.15|240117|0|
~D|16.01.06.08|mt35aia010c\1\1\mo003\1\0.016\mo102\1\0.02\%0200\1\0.02\|
~C|16.01.06.09|Ud|Caja de derivación para colocar en superficie, de 150x175x80 mm,|11.92|240117|0|
~D|16.01.06.09|mt35caj030f\1\1\mo006\1\0.1\mo105\1\0.1\%0200\1\0.02\|
~C|16.01.06.10|Ud|Arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de hormigón, sin fon|56.49|240117|0|
~D|16.01.06.10|mt35arg100c\1\1\mt35arg105b\1\1\mt01arr010a\1\0.513\mo041\1\0.502\mo087\1\1.121\%0200\1\0.02\|
~C|16.01.07#||AYUDAS ALBAÑILERÍA|619.5|221210|0|
~D|16.01.07#|AY_ELEC\1\1\|
~C|16.01.08#||PUESTA A TIERRA|889.29|240117|0|
~D|16.01.08#|16.01.08.01\1\1\16.01.08.02\1\6\|
~C|16.01.08.01|Ud|Red de toma de tierra para estructura de hormigón del edificio c|609.87|240117|0|
~D|16.01.08.01|mt35ttc010b\1\98\mt35tte010b\1\2\mt35tte020a\1\4\mt35tts010c\1\6\mt35tta020\1\2\mt35www020\1\1\mo003\1\3.653\mo102\1\3.653\%0200\1\0.02\|
~C|16.01.08.02|Ud|Red de equipotencialidad en cuarto húmedo.|46.57|240117|0|
~D|16.01.08.02|mt35ttc020c\1\7\mt35ttc030\1\5\mt35www020\1\0.25\mo003\1\0.803\mo102\1\0.803\%0200\1\0.02\|
~C|16.01.09#||TRAMITACIÓN LEGALIZACIÓN - PLANOS AS BUILT|443.53|070316|0|
~D|16.01.09#|16.01.09.01\1\1\16.01.09.02\1\1\|
~C|16.01.09.01|Ud|Puesta en marcha instalaciones y planos as built baja tensión|295.68|070316|0|
~C|16.01.09.02|Ud|Tramitación baja tensión|147.85|070316|0|
~C|16.02#||INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS|1853.31|101105|0|
~D|16.02#|16.02.01\1\1\16.02.02\1\1\16.02.03\1\1\|
~C|16.02.01#||DETECCIÓN DE INCENDIOS|1520.28|101105|0|
~D|16.02.01#|16.02.01.01\1\1\16.02.01.02\1\9\16.02.01.03\1\1\16.02.01.04\1\2\16.02.01.05\1\2\PAGUAE_MANG2R\1\100\16.01.06.04\1\80\|
~C|16.02.01.01|u|AE/C5-2P. Central convencional 2 zonas ABS|196.07|101105|0|
~D|16.02.01.01|PAGUAE_C5-2P\1\1\PGENP15.0161\1\10\OGENO01.0016\1\2\|
~A|16.02.01.01|zonas\convencional\central\disponen\partes\fabricadas\diseño\atractivo\electronica\aguilera\microprocesadas\centrales\|
~C|16.02.01.02|u|AE/C5-OP. Detector Óptico de Humos|43.53|101105|0|
~D|16.02.01.02|PAGUAE_C5-OP\1\1\PGENP15.0161\1\10\OGENO01.0041\1\0.35\PAGUAE_C5-ZA\1\1\PAGUAE_V-BA\1\1\|
~A|16.02.01.02|diseño\perfil\bajo\detectores\norma\lpcb\certificado\electronica\aguilera\humos\optico\detector\|
~C|16.02.01.03|u|AE/C5-TV. Detector Termovelocimétrico|41.46|101105|0|
~D|16.02.01.03|PAGUAE_C5-TV\1\1\PGENP15.0161\1\10\OGENO01.0041\1\0.35\PAGUAE_C5-ZA\1\1\PAGUAE_V-BA\1\1\|
~A|16.02.01.03|termovelocimetri\perfil\bajo\detectores\norma\lpcb\certificados\clase\electronica\aguilera\calor\termico\detector\|
~C|16.02.01.04|u|AE/SA-PT. Pulsador direccionable del sistema algorítmico|35.12|101105|0|
~D|16.02.01.04|PAGUAE_SA-PT\1\1\PGENP15.0161\1\10\OGENO01.0041\1\0.35\|
~A|16.02.01.04|algoritmico\sistema\pulsador\presionado\ser\interruptor\controla\une\norma\electronica\aguilera\direccionable\microprocesada\unidad\|
~C|16.02.01.05|u|AE/V-ASF1SB. Sirena electrónica con foco|77.27|101105|0|
~D|16.02.01.05|PAGUAE_V-ASF1\1\1\PGENP15.0161\1\10\OGENO01.0003\1\0.35\|
~A|16.02.01.05|sonoro\nivel\altura\dimensiones\certificada\electronica\aguilera\multitono\foco\sirena\|
~C|16.02.02#||EXTINTORES|248.49|170715|0|
~D|16.02.02#|16.02.02.01\1\3\16.02.02.02\1\1\16.02.02.03\1\1\|
~C|16.02.02.01|Ud|Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, co|34.49|170715|0|
~D|16.02.02.01|mt41ixi010a\1\1\mo113\1\0.115\%0200\1\0.02\|
~C|16.02.02.02|Ud|Extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia 34B, con 2|67.21|170715|0|
~D|16.02.02.02|mt41ixo010a\1\1\mo113\1\0.138\%0200\1\0.02\|
~C|16.02.02.03|Ud|Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, co|77.81|170715|0|
~D|16.02.02.03|mt41ixi010a\1\1\mt41ixw010a\1\1\mo113\1\0.2\%0200\1\0.02\|
~C|16.02.03#||SEÑALIZACIÓN|84.54|101012|0|
~D|16.02.03#|16.02.03.01\1\4\16.02.03.02\1\6\16.02.03.03\1\1\|
~C|16.02.03.01|Ud|Señalización de equipos contra incendios, mediante placa de poli|7.78|170715|0|
~D|16.02.03.01|mt41sny020g\1\1\mt41sny100\1\1\mo113\1\0.229\%0200\1\0.02\|
~C|16.02.03.02|Ud|Señalización de medios de evacuación, mediante placa de poliesti|7.78|170715|0|
~D|16.02.03.02|mt41sny020s\1\1\mt41sny100\1\1\mo113\1\0.229\%0200\1\0.02\|
~C|16.02.03.03|Ud|Placa de señalización riesgo electrico|6.74|101012|0|
~D|16.02.03.03|mo060\1\0.15\mSEN_05\1\1\%0000.002\1\0.02\|
~C|16.03#||INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN VRF|38055.06|130904|0|
~D|16.03#|16.03.01\1\1\16.03.02\1\1\16.03.03\1\1\16.03.04\1\1\16.03.05\1\1\16.03.06\1\1\16.03.07\1\1\|
~C|16.03.01#||MAQUINARIA|24820.32|100609|0|
~D|16.03.01#|16.03.01.01\1\1\16.03.01.02\1\6\16.03.01.03\1\2\16.03.01.04\1\6\16.03.01.05\1\180\16.03.01.06\1\9.6\|
~C|16.03.01.01|u|AJY 126LALBH AIRSTAGE V-III|14282.07|051217|0|
~D|16.03.01.01|UEUF3IVF6003b\1\1\O03C00005\1\6\%0000.0020500\1\0.05\|
~A|16.03.01.01|ajy\modelo\calor\bomba\espacio\ahorro\seleccion\iii\airstage\vrf\exterior\unidad\obra\puesta\suministro\|
~C|16.03.01.02|m|Antivibratorios VT15|28.27|100609|0|
~D|16.03.01.02|VT15_\1\1\O03C00101\1\0.1\O03C00102\1\0.1\%0000.002\1\0.02\|
~C|16.03.01.03|u|ARYD9G|1099.1|041217|0|
~D|16.03.01.03|UEUF3IVF5529b\1\1\O03C00005\1\3\%0000.002\1\0.02\|
~A|16.03.01.03|split\tipo\iis\airstage\vrf\interior\unidad\obra\puesta\suministro\|
~C|16.03.01.04|u|ARYD18G|1260.65|041217|0|
~D|16.03.01.04|UEUF3IVF5532b\1\1\O03C00005\1\3\%0000.002\1\0.02\|
~A|16.03.01.04|split\tipo\iis\airstage\vrf\interior\unidad\obra\puesta\suministro\|
~C|16.03.01.05|m|Cable multipolar H07ZZ-F (AS), con conductor de cobre clase 5 (-|3.24|240117|0|
~D|16.03.01.05|mt35cun090c\1\1\mo003\1\0.017\mo102\1\0.017\%0200\1\0.02\|
~C|16.03.01.06|m|Canalización fija en superficie tubo de plástico flexible de diá|2.43|010910|0|
~D|16.03.01.06|75021_\1\1\mo002\1\0.02\mo100\1\0.03\%0200\1\0.02\|
~C|16.03.02#||RED DE TUBERIAS|6956.04|010915|0|
~D|16.03.02#|16.03.02.01\1\24\16.03.02.02\1\2\16.03.02.03\1\5\16.03.02.04\1\20\16.03.02.05\1\24\16.03.02.06\1\24\16.03.02.07\1\48\16.03.02.08\1\6\16.03.02.09\1\4.8\|
~C|16.03.02.01|m|Red de evacuación de condensados, colocada superficialmente, de|4.76|240117|0|
~D|16.03.02.01|mt36tie400a\1\1\mt36tie010ac\1\1.05\mt11var009\1\0.018\mt11var010\1\0.009\mo008\1\0.091\mo107\1\0.045\%0200\1\0.02\|
~C|16.03.02.02|u|Separador UTR-AX180A|165.09|051217|0|
~D|16.03.02.02|PEUF3IVN9017b\1\1\O03C00005\1\2\%0000.002\1\0.02\|
~A|16.03.02.02|suministro\puesta\obra\separador\utr\serie\airstage\eurofred\apropiado\suma\|
~C|16.03.02.03|u|Separador UTP-AX090A|165.09|051217|0|
~D|16.03.02.03|PEUF3IVN9034b\1\1\O03C00005\1\2\%0000.002\1\0.02\|
~A|16.03.02.03|suministro\puesta\obra\separador\utp\serie\airstage\eurofred\apropiado\suma\|
~C|16.03.02.04|m|Línea frigorífica doble realizada con tubería para gas mediante|64.45|240117|0|
~D|16.03.02.04|mt42lin030c\1\1\mt17coe070cd\1\1.05\mt17coe110\1\0.047\mt42lin030h\1\1\mt17coe070hd\1\1.05\mt17coe150\1\0.44\mo005\1\0.2\mo104\1\0.2\%0200\1\0.02\|
~C|16.03.02.05|m|Línea frigorífica doble realizada con tubería para gas mediante|35.63|240117|0|
~D|16.03.02.05|mt42lin030a\1\1\mt17coe070ad\1\1.05\mt17coe110\1\0.021\mt42lin030c\1\1\mt17coe070cd\1\1.05\mo005\1\0.2\mo104\1\0.2\%0200\1\0.02\|
~C|16.03.02.06|m|Línea frigorífica doble realizada con tubería para gas mediante|59.79|240117|0|
~D|16.03.02.06|mt42lin030c\1\1\mt17coe070cd\1\1.05\mt17coe110\1\0.04\mt42lin030f\1\1\mt17coe070fd\1\1.05\mt17coe150\1\0.421\mo005\1\0.2\mo104\1\0.2\%0200\1\0.02\|
~C|16.03.02.07|m|Línea frigorífica doble realizada con tubería para gas mediante|40.02|240117|0|
~D|16.03.02.07|mt42lin030b\1\1\mt17coe070bd\1\1.05\mt17coe110\1\0.03\mt42lin030d\1\1\mt17coe070dd\1\1.05\mo005\1\0.2\mo104\1\0.2\%0200\1\0.02\|
~C|16.03.02.08|kg|Carga de la instalación con gas refrigerante R-410A.|16.03|240117|0|
~D|16.03.02.08|mt42lin100a\1\1\mo005\1\0.1\mo104\1\0.1\%0200\1\0.02\|
~C|16.03.02.09|m³|Excavación en zanjas para instalaciones en suelo de arcilla semi|18.74|010915|0|
~D|16.03.02.09|mq01exn020b\1\0.332\mo111\1\0.262\%0200\1\0.02\|
~C|16.03.03#||CONTROL|2416|010910|0|
~D|16.03.03#|16.03.03.01\1\1\16.03.03.02\1\1\16.03.03.03\1\200\16.03.01.06\1\60\|
~C|16.03.03.01|u|Control grupos UTY-CGGY|478.74|240117|0|
~D|16.03.03.01|PEUF3IVF9000b\1\1\mo005\1\0.5\mo104\1\0.5\%0200\1\0.02\|
~A|16.03.03.01|suministro\puesta\obra\mando\cable\uty\cggy\conversor\marca\fujitsu\airstage\iis\control\grupos\|
~C|16.03.03.02|u|Conversor de red UTY-VGGY|285.46|240117|0|
~D|16.03.03.02|PEUF3IVN9047b\1\1\mo005\1\0.05\mo104\1\0.05\%0200\1\0.02\|
~A|16.03.03.02|conversor\utg\vtgxv\corriente\continua\conectar\equipos\sistema\vrf\eurofred\pueden\|
~C|16.03.03.03|m|Cable bus de comunicaciones, de manguera sin apantallar, de 2 hi|7.53|240117|0|
~D|16.03.03.03|mt42dai750a\1\1\mo005\1\0.05\mo104\1\0.05\%0200\1\0.02\|
~C|16.03.04#||REJILLAS|1132.44|130904|0|
~D|16.03.04#|16.03.04.01\1\1\16.03.04.02\1\1\|
~C|16.03.04.01#||IMPULSIÓN|566.22|130904|0|
~D|16.03.04.01#|UMAD21LMT2004\1\6\UMAD21LMT2003\1\2\|
~C|16.03.04.02#||RETORNO|566.22|130904|0|
~D|16.03.04.02#|UMAD21LMT2004\1\6\UMAD21LMT2003\1\2\|
~C|16.03.05#||CONDUCTOS|1132.8|241012|0|
~D|16.03.05#|16.03.05.01\1\40\|
~C|16.03.05.01|m²|Conducto autoportante rectangular para la distribución de aire c|28.32|241012|0|
~D|16.03.05.01|mt42coi010aaa\1\1.15\mt42coi020a\1\1.5\mt42con025\1\0.5\mt42www011\1\0.1\mo003\1\0.326\mo054\1\0.326\%0200\1\0.02\|
~C|16.03.06#||BANCADA|148.75|061008|0|
~D|16.03.06#|16.03.06.01\1\5\16.03.06.02\1\5\|
~C|16.03.06.01|m²|Capa de hormigón para bancada de HM-100/B/20/I fabricado en cent|10.54|061008|0|
~D|16.03.06.01|mt10hmf010aga\1\0.105\mo011\1\0.055\mo062\1\0.055\%0200\1\0.02\|
~C|16.03.06.02|m²|Lamina de 4 cm de espesor de Poliestileno extruido de color unif|19.21|061008|0|
~D|16.03.06.02|mt18dww010\1\0.25\mt18dsi030aaa\1\1.05\mo014\1\0.148\mo036\1\0.074\%0200\1\0.02\|
~C|16.03.07#||AYUDAS DE ALBAÑILERÍA Y PRUEBAS|1448.71|301210|0|
~D|16.03.07#|AY_CLIM\1\1\PRU_CLI\1\1\16.03.07.01\1\1\|
~C|16.03.07.01|Ud|Tramitación del expediente en la Consellería de Industria|574.14|210616|0|
~C|16.04#||INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN|12713.52|130904|0|
~D|16.04#|16.04.01\1\1\16.04.02\1\1\16.04.03\1\1\16.04.04\1\1\|
~C|16.04.01#||APORTACIÓN DE AIRE EXTERIOR|11405.7|130904|0|
~D|16.04.01#|16.04.01.01\1\2\16.03.05.01\1\60\16.04.01.02\1\16\16.04.01.03\1\4\16.04.01.04\1\2\16.04.01.05\1\24\16.01.06.04\1\24\16.03.01.06\1\6\|
~C|16.04.01.01|Ud|VOLCANE 4. Recuperador de calor de flujos cruzados aire-aire con|4118.75|240117|0|
~D|16.04.01.01|mt42tsb305q\1\1\mo005\1\1.403\mo104\1\1.403\%0200\1\0.02\|
~C|16.04.01.02|Ud.|Rejilla lineal regul. LMT-MINI+SP+CM (S) M9016 800x125 MADEL|49.68|130904|0|
~D|16.04.01.02|PMAD21LMT20P2\1\1\O01OA030\1\0.41\PMADAUXILIAR1\1\1\|
~C|16.04.01.03|Ud.|Rejilla toma aire exterior filtroDXT-A+PFT (T) AA 825x325 MADEL|90.28|150904|0|
~D|16.04.01.03|PMAD22DXT20P2\1\1\O01OA030\1\0.83\PMADAUXILIAR3\1\1\|
~C|16.04.01.04|Ud.|Comp. regul. SCC-MA dim.125 MADEL|30.77|150904|0|
~D|16.04.01.04|PMAD4SCC100P2\1\1\O01OA030\1\0.5\PMADAUXILIAR4\1\1\|
~C|16.04.01.05|m|Cable multipolar H07ZZ-F (AS), con conductor de cobre clase 5 (-|4.18|240117|0|
~D|16.04.01.05|mt35cun090d\1\1\mo003\1\0.017\mo102\1\0.017\%0200\1\0.02\|
~C|16.04.02#||EXTRACCIÓN ASEOS|917.25|130904|0|
~D|16.04.02#|16.04.02.01\1\5\16.04.02.02\1\5\16.04.02.03\1\20\16.04.02.04\1\15\16.04.02.05\1\60\16.03.01.06\1\20\|
~C|16.04.02.01|Ud|Ventilador helicocentrífugo de perfil bajo|72.03|290515|0|
~D|16.04.02.01|mt42vsp030h\1\1\mo005\1\0.17\mo104\1\0.17\%0200\1\0.02\|
~C|16.04.02.02|Ud.|Boca.circ.regul.BWC-C (S) dim.100|13.74|130904|0|
~D|16.04.02.02|PMAD23BWC200P\1\1\O01OA030\1\0.25\PMADAUXILIAR\1\1\|
~C|16.04.02.03|m|Conducto de PVC, de 110 mm de diámetro exterior, colocado en pos|6.39|240117|0|
~D|16.04.02.03|mt20cvp420c\1\1\mt20cvp020ce\1\1\mt11var009\1\0.04\mt11var010\1\0.02\mo011\1\0.105\mo080\1\0.053\%0200\1\0.02\|
~C|16.04.02.04|m|Conducto de PVC, de 125 mm de diámetro exterior, colocado en pos|7.84|240117|0|
~D|16.04.02.04|mt20cvp420d\1\1\mt20cvp020de\1\1\mt11var009\1\0.058\mt11var010\1\0.029\mo011\1\0.119\mo080\1\0.06\%0200\1\0.02\|
~C|16.04.02.05|m|Cable multipolar H07ZZ-F (AS), con conductor de cobre clase 5 (-|3.24|240117|0|
~D|16.04.02.05|mt35cun090c\1\1\mo003\1\0.017\mo102\1\0.017\%0200\1\0.02\|
~C|16.04.03#||COCINA|233.44|240117|0|
~D|16.04.03#|16.04.03.01\1\6\16.04.03.02\1\1\|
~C|16.04.03.01|Ud|Tubo liso de PVC, modelo 0805 , de 120 mm de diámetro, co|29.66|240117|0|
~D|16.04.03.01|mt20cpi010fe\1\3\mo003\1\0.2\mo102\1\0.2\%0200\1\0.02\|
~C|16.04.03.02|Ud|Sombrerete contra la lluvia de chapa galvanizada, modelo CT-125|55.48|240117|0|
~D|16.04.03.02|mt20svs270ww\1\1\mo011\1\0.15\mo080\1\0.075\%0200\1\0.02\|
~C|16.04.04#||AYUDAS DE ALBAÑILERIA|157.13|060716|0|
~D|16.04.04#|AY_007\1\1\|
~C|16.05#||INSTALACIÓN DE TELECOMUNICACIONES|3986.74|201114|0|
~D|16.05#|16.05.01\1\1\16.05.02\1\1\16.05.03\1\1\16.05.04\1\1\16.05.05\1\1\|
~C|16.05.01#||ACOMETIDA|261.96|170715|0|
~D|16.05.01#|16.05.01.01\1\1\16.03.02.09\1\0.96\|
~C|16.05.01.01|Ud|Arqueta de entrada, de 400x400x600 mm, en canalización externa.|243.97|170715|0|
~D|16.05.01.01|mt10hmf010Mm\1\0.1\mt40iar010a\1\1\mt40www050\1\1\mo020\1\0.903\mo113\1\0.226\%0200\1\0.02\|
~C|16.05.02#||CANALIZACIONES|93.76|240117|0|
~D|16.05.02#|16.05.02.01\1\6\16.05.02.02\1\3\16.05.02.03\1\20\|
~C|16.05.02.01|m|Canalización interior de usuario para el tendido de cables, form|4.8|240117|0|
~D|16.05.02.01|mt35aia020d\1\3\mt40iva030\1\3.6\mt40www050\1\0.3\mo001\1\0.048\mo056\1\0.06\%0200\1\0.02\|
~C|16.05.02.02|Ud|Caja de derivación para colocar en superficie, de 150x175x80 mm,|11.92|240117|0|
~D|16.05.02.02|mt35caj030f\1\1\mo006\1\0.1\mo105\1\0.1\%0200\1\0.02\|
~C|16.05.02.03|m|Canalización empotrada en elemento de construcción de obra de fá|1.46|240117|0|
~D|16.05.02.03|mt35aia010e\1\1\mo003\1\0.016\mo102\1\0.02\%0200\1\0.02\|
~C|16.05.03#||RED DE DATOS|2254.73|201114|0|
~D|16.05.03#|16.05.03.01\1\1\16.05.03.02\1\40\16.05.03.03\1\40\16.05.03.04\1\4\16.05.03.05\1\2\16.05.03.06\1\2\|
~C|16.05.03.01|Ud|ARMARIO RACK – 24 U|1246.03|251016|0|
~C|16.05.03.02|m|Cable eléctrico para transmisión de datos en red de área local (|0.98|240117|0|
~D|16.05.03.02|mt35pry115Uh\1\1\mo003\1\0.01\mo102\1\0.01\%0200\1\0.02\|
~C|16.05.03.03|m|Canalización enterrada de tubo curvable, suministrado en rollo,|5.04|170715|0|
~D|16.05.03.03|mt01ara010\1\0.056\mt35aia070aa\1\1\mt35www030\1\1\mq04dua020b\1\0.006\mq02rop020\1\0.042\mq02cia020j\1\0.001\mo020\1\0.041\mo113\1\0.041\mo003\1\0.025\mo102\1\0.02\%0200\1\0.02\|
~C|16.05.03.04|Ud|Certificación toma datos|4.59|281114|0|
~D|16.05.03.04|mCTD\1\1\%0200\1\0.02\|
~C|16.05.03.05|UD|Toma de telefono 1 toma 4 polos RJ45  BLANCO ALPINO|16.42|011216|0|
~D|16.05.03.05|LS969-1UAWW\1\1\LS981WW\1\1\UAE8UPO\1\1\%0200\1\0.02\|
~C|16.05.03.06|Ud|Punto de acceso inalambrico de interior|358.35|201114|0|
~C|16.05.04#||VIDEO PORTERO|1041.04|240117|0|
~D|16.05.04#|16.05.04.01\1\1\|
~C|16.05.04.01|Ud|Videoportero convencional color antivandálico para vivienda unif|1041.04|240117|0|
~D|16.05.04.01|mt35aia010b\1\23\mt40pea040\1\10\mt40pea030c\1\23\mt40pea030d\1\1\mt40pga060\1\1\mt40vgk010d\1\1\mt40pgt020a\1\1\mt40pga050a\1\1\mt40www040\1\2\mo003\1\3.4\mo102\1\3.4\%0200\1\0.02\|
~C|16.05.05#||AYUDAS DE ALBAÑILERIA|335.25|080617|0|
~D|16.05.05#|AY_007b\1\1\|
~C|16.06#||INSTALACIÓN DE CATV|1224.6|101012|0|
~D|16.06#|16.06.01\1\5\16.06.02\1\1\16.06.03\1\5\16.06.04\1\1\16.06.05\1\12\16.06.06\1\1\16.06.07\1\1\16.06.08\1\1\16.06.09\1\1\16.06.10\1\1\16.06.11\1\1\16.06.12\1\1\16.06.13\1\20\16.06.14\1\1\16.06.15\1\2\|
~C|16.06.01|m|Canalización externa enterrada formada por 1 tubo de polietileno|8.31|101012|0|
~D|16.06.01|mt35aia070bac\1\1\mt10hmf010agc\1\0.079\mt40www050\1\0.1\mo011\1\0.056\mo060\1\0.056\%0200\1\0.02\|
~C|16.06.02|Ud|Arqueta de entrada, de 400x400x600 mm, hasta 20 PAU, en canaliza|241.72|101012|0|
~D|16.06.02|mt10hmf010agc\1\0.1\mt40iar010a\1\1\mt40www050\1\1\mo011\1\0.839\mo060\1\0.21\%0200\1\0.02\|
~C|16.06.03|m|Canalización de enlace inferior enterrada formada por 2 tubos de|8.98|101012|0|
~D|16.06.03|mt35aia070aaa\1\2\mt40iva020b\1\1.18\mt10hmf010agc\1\0.067\mt40www050\1\0.2\mo011\1\0.056\mo060\1\0.056\%0200\1\0.02\|
~C|16.06.04|Ud|Registro de enlace superior formado por armario de 360x360x120 m|61.98|141112|0|
~D|16.06.04|mt40ire020aa\1\1\mt40www050\1\0.25\mo030\1\0.373\%0200\1\0.02\|
~C|16.06.05|m|Canalización interior de usuario para el tendido de cables, form|3.52|141112|0|
~D|16.06.05|mt35aia020aab\1\3\mt40iva030\1\3.6\mt40www050\1\0.3\mo000\1\0.045\mo030\1\0.056\%0200\1\0.02\|
~C|16.06.06|Ud|Mástil para fijación de 3 antenas, de 3 m de altura y|64.95|141112|0|
~D|16.06.06|mt40saf010bcb\1\1\mt40saf011bbb\1\2\mo000\1\1.025\mo030\1\1.025\%0200\1\0.02\|
~C|16.06.07|Ud|Soporte en L, de pared o techo, de 35 mm d|24.86|141112|0|
~D|16.06.07|mt40apf032baa\1\1\mo000\1\0.466\mo030\1\0.466\%0200\1\0.02\|
~C|16.06.08|Ud|Antena exterior FM, circular, para captación de señales de radio|30.88|141112|0|
~D|16.06.08|mt40ecf010bab\1\1\mo000\1\0.466\mo030\1\0.466\%0200\1\0.02\|
~C|16.06.09|Ud|Antena exterior DAB para captación de señales de radiodifusión s|29.82|141112|0|
~D|16.06.09|mt40ecf020bab\1\1\mo000\1\0.466\mo030\1\0.466\%0200\1\0.02\|
~C|16.06.10|Ud|Antena exterior UHF para captación de señales de televisión anal|69.88|141112|0|
~D|16.06.10|mt40ecf030bcb\1\1\mt40ecf034baa\1\1\mo000\1\0.559\mo030\1\0.559\%0200\1\0.02\|
~C|16.06.11|Ud|Equipo de cabecera, formado por: central amplificadora|412.36|141112|0|
~D|16.06.11|mt40eaf012ba\1\1\mt40eaf035baa\1\1\mt40eaf100ba\1\3\mt40www040\1\1\mo000\1\0.652\mo030\1\0.652\%0200\1\0.02\|
~C|16.06.12|Ud|Punto de interconexión de cables coaxiales para red de distribuc|88.46|141112|0|
~D|16.06.12|mt40mtm050a\1\1\mt40cfr020aaa\1\6\mt40www040\1\1\mo000\1\0.606\mo030\1\0.606\%0200\1\0.02\|
~C|16.06.13|m|Cable coaxial RG-6 de 75 Ohm, reacción al fuego clase Eca, con c|1.1|240117|0|
~D|16.06.13|mt40cfr010aa\1\1\mo001\1\0.015\mo056\1\0.015\%0200\1\0.02\|
~C|16.06.14|Ud|Multiplexor pasivo de 1 entrada y 6 salidas, con conectores hemb|22.26|141112|0|
~D|16.06.14|mt40mta060a\1\1\mt40mta070b\1\1\mo000\1\0.14\%0200\1\0.02\|
~C|16.06.15|UD|Toma de televisión final MATV 4 dB|13.37|011216|0|
~D|16.06.15|5230\1\1\LS990TVWW\1\1\LS981WW\1\1\|
~C|16.07#||INSTALACIÓN DE FONTANERIA Y ACS|13060.14|151003|0|
~D|16.07#|16.07.01\1\1\16.07.02\1\1\16.07.03\1\1\16.07.04\1\1\16.07.05\1\1\|
~C|16.07.01#||ACOMETIDA Y CONTADOR|1643.01|221013|0|
~D|16.07.01#|16.07.01.01\1\1\16.07.01.02\1\1\16.07.01.03\1\1\|
~C|16.07.01.01|Ud|Acometida enterrada de abastecimiento de agua potable de 5 m de|537.81|221013|0|
~D|16.07.01.01|mt10hmf010Mp\1\0.486\mt01ara010\1\0.56\mt37tpa012c\1\1\mt37tpa011c\1\5\mt11arp100a\1\1\mt11arp050c\1\1\mt37sve030d\1\1\mq05pdm010b\1\1.509\mq05mai030\1\1.509\mo020\1\3.032\mo113\1\1.566\mo008\1\9.788\mo107\1\4.902\%0400\1\0.04\|
~C|16.07.01.02|Ud|Contador de agua fría de lectura directa, de chorro simple, con|957.43|041214|0|
~D|16.07.01.02|mt37alb101a\1\1\mt37www060b\1\1\mt38alb710a\1\2\mt38alb735b\1\1\mt35cun200a\1\30\mt38www012\1\1\mo004\1\0.401\%0200\1\0.02\|
~C|16.07.01.03|Ud|Arqueta de hormigón en masa "in situ", de dimensiones interiores|147.77|170715|0|
~D|16.07.01.03|mt10hmf010kn\1\0.122\mt08aaa010a\1\0.009\mt08epr030c\1\0.05\mt10hmf010lq\1\0.207\mt11tfa010c\1\1\mt01arr010a\1\0.581\mo020\1\1.113\mo113\1\1.941\%0200\1\0.02\|
~C|16.07.02#||INSTALACIÓN INTERIOR|3173.54|240117|0|
~D|16.07.02#|16.07.02.01\1\4\16.07.02.02\1\1\16.07.02.03\1\1\16.07.02.04\1\1\|
~C|16.07.02.01|Ud|Instalación interior de fontanería para aulas con dotación para:|505.86|240117|0|
~D|16.07.02.01|mt37tpu400a\1\18.9\mt37tpu010ag\1\18.9\mt37tpu400b\1\17\mt37tpu010bg\1\17\mt37avu150b\1\2\mo008\1\7.025\mo107\1\7.025\%0200\1\0.02\|
~C|16.07.02.02|Ud|Instalación interior de fontanería para cuarto de baño con dotac|372.79|240117|0|
~D|16.07.02.02|mt37tpu400a\1\13.5\mt37tpu010ag\1\13.5\mt37tpu400b\1\17\mt37tpu010bg\1\17\mt37avu022b\1\2\mo008\1\5.969\mo107\1\5.969\%0200\1\0.02\|
~C|16.07.02.03|Ud|Instalación interior de fontanería para cocina con dotación para|338.32|240117|0|
~D|16.07.02.03|mt37tpu400a\1\8.1\mt37tpu010ag\1\8.1\mt37tpu400b\1\11\mt37tpu010bg\1\11\mt37avu150b\1\2\mt31gcg070a\1\1\mo008\1\3.738\mo107\1\3.738\%0200\1\0.02\|
~C|16.07.02.04|Ud|Instalación interior de fontanería para usos complementarios con|438.99|240117|0|
~D|16.07.02.04|mt37tpu400a\1\2.7\mt37tpu010ag\1\2.7\mt37tpu400b\1\25.4\mt37tpu010bg\1\25.4\mt37avu150b\1\2\mt31gcg070a\1\1\mo008\1\5.499\mo107\1\5.499\%0200\1\0.02\|
~C|16.07.03#||ACCESORIOS|683.63|151003|0|
~D|16.07.03#|16.07.03.01\1\1\16.07.03.02\1\1\16.07.03.03\1\1\16.07.03.04\1\1\16.07.03.05\1\1\|
~C|16.07.03.01|Ud|Barra fija de sujeción para minusválidos de 60 cm|69.12|190117|0|
~D|16.07.03.01|SN0034\1\1\mo107\1\0.808\%0200\1\0.02\|
~C|16.07.03.02|Ud|Barra abatible de sujeción para minusválidos de 80 cm|128.83|190117|0|
~D|16.07.03.02|SN0036\1\1\mo107\1\0.808\%0200\1\0.02\|
~C|16.07.03.03|Ud|Inodoro adaptado decreto|193.93|240117|0|
~D|16.07.03.03|P002020482\1\1\mo107\1\0.808\%0200\1\0.02\|
~C|16.07.03.04|Ud|Lavabo y griferia adaptado|178.62|240117|0|
~D|16.07.03.04|P002020483\1\1\P002020484\1\1\mo107\1\0.808\%0200\1\0.02\|
~C|16.07.03.05|Ud.|Avisador acústico y óptico con pulsador para baño de minusválido|113.13|151003|0|
~D|16.07.03.05|BGA13520\1\1\Puls\1\1\mt35der011a\1\20\T18RF002\1\20\mo001\1\0.15\mo054\1\0.183\%0000.003\1\0.02\|
~C|16.07.04#||ACS SOLAR|7060.72|010910|0|
~D|16.07.04#|16.07.04.01\1\1\16.07.04.02\1\1\16.07.04.03\1\1\16.07.04.04\1\1\16.07.04.05\1\3\16.07.04.06\1\1\16.07.04.07\1\1\16.07.04.08\1\1\16.07.04.09\1\2\16.07.04.10\1\2\16.07.04.11\1\1\16.07.04.12\1\1\16.07.04.13\1\12\16.07.04.14\1\1\16.07.04.15\1\1\16.07.04.16\1\1\16.07.04.17\1\35\|
~C|16.07.04.01|u|auroTHERM VFK 135 VD - captador solar plano 2033/1233/80 mm|591.39|120617|0|
~A|16.07.04.01|captador\plano\empresa\vaillant\superficie\absorcion\serpenin\tomas\especial\drain\back\dimensiones\aurotherm\vfk\solar\|
~C|16.07.04.02|u|Canalización solar aislada para auroSTEP 2 x 10 m|198.94|120617|0|
~A|16.07.04.02|vaillant\empresa\aurostep\aislada\solar\canalizacion\|
~C|16.07.04.03|u|Depósito estratificador de inercia de acero|836.98|120617|0|
~A|16.07.04.03|aislamiento\protector\recubrimiento\acero\inercia\estratificador\deposito\vaillant\empresa\vps\allstor\|
~C|16.07.04.04|u|Sist. drenaje auto.  vertical|2083.09|120617|0|
~A|16.07.04.04|vaillant\empresa\vertical\mtd\aurostep\automatico\drenaje\sistema\|
~C|16.07.04.05|m|Conducto de evacuación de los productos de la combustión, de dob|53.86|041214|0|
~D|16.07.04.05|mt20chn111c\1\1\mt20chn110cc\1\1\mo004\1\0.38\mo103\1\0.38\%0200\1\0.02\|
~C|16.07.04.06|u|Resistencia eléctrica 3 kW/230 V|112.59|120617|0|
~A|16.07.04.06|vaillant\empresa\electrica\resistencia\|
~C|16.07.04.07|u|Soporte para cubierta plana. 2 captadores verticales en fila|371.6|120617|0|
~A|16.07.04.07|fila\verticales\captadores\soporte\diseño\peso\reducido\corrosion\resistencia\alta\vaillant\empresa\aluminio\plana\cubierta\estructura\|
~C|16.07.04.08|u|Kit para llenado de sistema drainback|56.31|120617|0|
~A|16.07.04.08|vaillant\empresa\drainback\sistema\llenado\|
~C|16.07.04.09|u|Racores 10 mm en ángulo auroSTEP (unión en ángulo captador-tuber|15.02|120617|0|
~A|16.07.04.09|tuberia\captador\union\angulo\vaillant\empresa\aurostep\racores\|
~C|16.07.04.10|u|Racores 10 mm auroSTEP (unión tubería-depósito)|15.02|120617|0|
~A|16.07.04.10|deposito\tuberia\union\vaillant\empresa\aurostep\racores\|
~C|16.07.04.11|u|Centralita , regulador diferencial de temperatura|210.19|120617|0|
~A|16.07.04.11|captadores\campos\control\temperatura\diferencial\regulador\vaillant\empresa\auromatic\modelo\centralita\|
~C|16.07.04.12|u|Sonda para panel solar|15.02|120617|0|
~A|16.07.04.12|vaillant\empresa\modelo\solar\panel\sonda\|
~C|16.07.04.13|m|Circuito primario de sistemas solares térmicos formado por tubo|36.33|041214|0|
~D|16.07.04.13|mt37tca400b\1\1\mt37tca010be\1\1\mt17coe080ab\1\1\mt17coe120\1\0.476\mt17coe150\1\0.41\mo004\1\0.306\mo103\1\0.306\%0200\1\0.02\|
~C|16.07.04.14|Ud|Punto de llenado formado por 35 m de tubo de polietileno reticul|511.94|041214|0|
~D|16.07.04.14|mt37tpu413b\1\35\mt37tpu013be\1\35\mt37sve010c\1\2\mt37www060c\1\1\mt37cic020b\1\1\mt37svr010b\1\1\mt17coe050dc\1\35\mt17coe110\1\1.225\mo004\1\4.064\mo103\1\4.064\%0200\1\0.02\|
~C|16.07.04.15|Ud|Kit solar para conexión de calentador de agua a gas a interacumu|157.93|041214|0|
~D|16.07.04.15|mt38csj300b\1\1\mt38www012\1\0.1\mo004\1\0.1\mo103\1\0.1\%0200\1\0.02\|
~C|16.07.04.16|Ud|SAX 25/3-B SMART > Bomba  de rótor húmedo e imán permanen|506.72|010910|0|
~D|16.07.04.16|SAX25\1\1\mt37www010\1\1\mo006\1\0.198\mo098\1\0.198\%0200\1\0.02\|
~C|16.07.04.17|m|Tubería de distribución de A.C.S. formada por tubo de polietilen|21.44|041214|0|
~D|16.07.04.17|mt37tpu400c\1\1\mt37tpu010ce\1\1\mt17coe055er\1\1\mt17coe110\1\0.045\mo004\1\0.2\mo103\1\0.2\%0200\1\0.02\|
~C|16.07.05#||AYUDAS DE ALBAÑILERIA|499.24|070519|0|
~D|16.07.05#|AA0010\1\1\|
~C|16.08#||INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO|4133.84|221012|0|
~D|16.08#|16.08.01\1\1\16.08.02\1\1\16.08.03\1\1\16.08.04\1\1\|
~C|16.08.01#||CONEXIÓN CON LA RED|912.44|221012|0|
~D|16.08.01#|ASB020\1\1\ASC010c\1\12\16.03.02.09\1\2.88\ASA011\1\1\|
~C|16.08.02#||INSTALACIÓN INTERIOR|2054.11|240117|0|
~D|16.08.02#|16.08.02.01\1\4\16.08.02.02\1\1\16.08.02.03\1\1\16.08.02.04\1\1\|
~C|16.08.02.01|Ud|Red interior de evacuación para aulas con dotación para: inodoro|385.85|240117|0|
~D|16.08.02.01|mt36tiq010bc\1\5.96\mt36tiq010fc\1\2.125\mt36tiq012a\1\0.468\mt36tiq013a\1\0.234\mt36tie010fd\1\0.7\mt36bsj010aa\1\1\mt36bot011a\1\4\mt36bot011b\1\1\mt36tiq010ca\1\1\mo008\1\10.01\mo107\1\5.005\%0200\1\0.02\|
~C|16.08.02.02|Ud|Red interior de evacuación para aseo adaptado con dotación para:|186.43|240117|0|
~D|16.08.02.02|mt36tip010ad\1\2.65\mt36tip010ed\1\2.125\mo008\1\4.792\mo107\1\2.396\%0200\1\0.02\|
~C|16.08.02.03|Ud|Red interior de evacuación para cocina con dotación para: fregad|159.77|240117|0|
~D|16.08.02.03|mt36tiq010bc\1\4.3\mt30del010a\1\1\mt36tiq012a\1\0.215\mt36tiq013a\1\0.108\mo008\1\4.315\mo107\1\2.158\%0200\1\0.02\|
~C|16.08.02.04|Ud|Red interior de evacuación para usos complementarios con dotació|164.51|240117|0|
~D|16.08.02.04|mt36tit010bc\1\4.3\mt30del010a\1\1\mt11var009\1\0.215\mt11var010\1\0.108\mo008\1\4.315\mo107\1\2.158\%0200\1\0.02\|
~C|16.08.03#||SANEAMIENTO TUBERÍAS|822.8|170715|0|
~D|16.08.03#|ASC010b\1\20\ASC010d\1\12\ASC010\1\12\|
~C|16.08.04#||AYUDAS DE ALBAÑILERIA|344.49|080617|0|
~D|16.08.04#|AY_006\1\1\|
~C|16.09#||INSTALACIÓN DE PLUVIALES|5590.16|010910|0|
~D|16.09#|16.09.01\1\1\16.09.02\1\1\16.09.03\1\1\16.09.04\1\1\16.09.05\1\1\|
~C|16.09.01#||INSTALACIÓN GENERAL|344.77|221012|0|
~D|16.09.01#|ASB020b\1\1\16.09.01.01\1\1\|
~C|16.09.01.01|Ud|Arqueta de paso, registrable, de obra de fábrica, de dimensiones|158.57|240117|0|
~D|16.09.01.01|mt10hmf010kn\1\0.215\mt04lma010b\1\122\mt08aaa010a\1\0.025\mt09mif010ca\1\0.085\mt11var130\1\1\mt09mif010la\1\0.051\mt11var100\1\1\mt11arf010c\1\1\mo041\1\1.678\mo087\1\1.559\%0200\1\0.02\|
~C|16.09.02#||VERTICAL|295.8|240117|0|
~D|16.09.02#|16.09.02.01\1\20\|
~C|16.09.02.01|m|Tubo bajante circular de zinctitanio natural, electrosoldado por|14.79|240117|0|
~D|16.09.02.01|mt36czr020l\1\1.1\mt36csz021b\1\0.5\mo008\1\0.125\mo107\1\0.125\%0200\1\0.02\|
~C|16.09.03#||HORIZONTAL|2691.8|170715|0|
~D|16.09.03#|16.09.03.01\1\40\16.09.03.02\1\12\16.09.03.03\1\32\|
~C|16.09.03.01|m|Canalón circular de zinctitanio, natural, de desarrollo 333 mm,|23.48|240117|0|
~D|16.09.03.01|mt36czr010kc\1\1.1\mo008\1\0.345\mo107\1\0.345\%0200\1\0.02\|
~C|16.09.03.02|m|Sumidero longitudinal de fábrica, de 200 mm de anchura interior|107.17|240117|0|
~D|16.09.03.02|mt10hmf010Mm\1\0.302\mt04lma010b\1\74\mt08aaa010a\1\0.015\mt09mif010ca\1\0.052\mt09mif010la\1\0.03\mt11rej020f\1\2\mt11var120b\1\0.2\mo041\1\1.41\mo087\1\1.01\%0200\1\0.02\|
~C|16.09.03.03|m|Colector enterrado de pluviales, sin arquetas, mediante sistema|14.58|170715|0|
~D|16.09.03.03|mt01ara010\1\0.299\mt11tpb020j\1\1.05\mt11tpb021j\1\1\mq04dua020b\1\0.018\mq02rop020\1\0.139\mq02cia020j\1\0.002\mo020\1\0.048\mo113\1\0.145\mo008\1\0.083\mo107\1\0.042\%0200\1\0.02\|
~C|16.09.04#||DRENAJE|715.8|221013|0|
~D|16.09.04#|16.09.04.01\1\20\|
~C|16.09.04.01|m||35.79|221013|0|
~D|16.09.04.01|mt10hmf010Mm\1\0.066\mt11tdp010f\1\1.02\mt01ard030b\1\0.418\mo019\1\0.171\mo110\1\0.342\%0200\1\0.02\|
~C|16.09.05#||ALJIBE PLUVIALES|1541.99|010910|0|
~D|16.09.05#|16.09.05.01\1\1\|
~C|16.09.05.01|Ud|Cisterna horizontal de poliéster reforzado con fibra de vidrio,|1541.99|010910|0|
~D|16.09.05.01|mt37svc010f\1\2\mt37sev010g\1\1\mt41aco210\1\2\mt37dps060c\1\1\mt37www010\1\1\mq04cag010a\1\0.201\mo008\1\3\mo107\1\3\mo003\1\0.25\%0200\1\0.02\|
~C|16.10#||INSTALACIÓN DE RIEGO|726.4|010910|0|
~D|16.10#|16.10.01\1\1\16.10.02\1\18\16.10.03\1\24\16.10.04\1\4\16.10.05\1\2\16.10.06\1\3\|
~C|16.10.01|Ud|Grupo presion sumergible 900w. Divertron 1000 referencia: ME6424|249.6|240117|0|
~D|16.10.01|mt48ele010a\1\1\mt48wwg010a\1\1\mo008\1\0.201\mo107\1\0.201\mo003\1\0.101\%0200\1\0.02\|
~C|16.10.02|m|Tubería de abastecimiento y distribución de agua de riego formad|4.19|240117|0|
~D|16.10.02|mt01ara010\1\0.09\mt37tpa030bc\1\1\mo041\1\0.05\mo087\1\0.05\%0200\1\0.02\|
~C|16.10.03|m|Tubería de abastecimiento y distribución de agua de riego formad|3.66|240117|0|
~D|16.10.03|mt01ara010\1\0.088\mt37tpa030ac\1\1\mo041\1\0.048\mo087\1\0.048\%0200\1\0.02\|
~C|16.10.04|Ud|Válvula de esfera de policloruro de vinilo no plastificado (PVC-|18.58|010910|0|
~D|16.10.04|mt37avq010b\1\1\mt37www010\1\1\mo008\1\0.184\mo107\1\0.184\%0200\1\0.02\|
~C|16.10.05|Ud|Boca de riego de fundición, con racor de salida roscado macho de|96.57|240117|0|
~D|16.10.05|mt48wwg100a\1\1\mt37tpa012d\1\1\mt37tpa030da\1\1\mo008\1\0.302\mo107\1\0.302\%0200\1\0.02\|
~C|16.10.06|Ud|Grifo de latón cromado para jardín o terraza, con racor de conex|15.36|010910|0|
~D|16.10.06|mt37sgl045b\1\1\mt37www010\1\1\mo008\1\0.1\mo107\1\0.1\%0200\1\0.02\|
~C|17#||JARDINERIA|709.41|010910|0|
~D|17#|17.01\1\11.52\17.02\1\5.76\17.03\1\11.52\17.04\1\1\17.05\1\1\17.06\1\1\17.07\1\25\17.08\1\18\|
~C|17.01|m²|Arado del terreno suelto o compacto, hasta una profundidad de 20|1.05|291013|0|
~D|17.01|mq09tra010\1\0.035\%0200\1\0.02\|
~C|17.02|m³|Aporte de tierra vegetal, suministrada a granel y extendida con|24.02|291013|0|
~D|17.02|mt48tie030a\1\1.15\mq01exn020a\1\0.055\mo108\1\0.08\%0200\1\0.02\|
~C|17.03|m²|Abonado de fondo de terreno suelto con abono mineral sólido de l|0.23|281013|0|
~D|17.03|mt08aaa010a\1\0.005\mt48tif030a\1\0.05\mo039\1\0.005\mo082\1\0.002\%0200\1\0.02\|
~C|17.04|Ud|Almez (Celtis australis) perimetro , suministrado en contenedor.|127.33|291013|0|
~D|17.04|mt48eac010m\1\1\mt48tie030a\1\0.1\mt48tie020\1\0.01\mt08aaa010a\1\0.04\mq01exn020a\1\0.039\mq04dua020b\1\0.039\mo039\1\0.172\mo108\1\0.344\%0200\1\0.02\|
~C|17.05|Ud|Acometida enterrada a la red de riego de 2 m de longitud, formad|214.58|221013|0|
~D|17.05|mt10hmf010Mp\1\0.111\mt11arp100a\1\1\mt11arp050c\1\1\mt01ara010\1\0.212\mt37tpa009a\1\2\mt37sve030b\1\1\mt37tpa012a\1\1\mo040\1\0.115\mo083\1\0.115\mo007\1\3.896\mo100\1\0.974\%0400\1\0.04\|
~C|17.06|Ud|Preinstalación de contador de riego de 1/2" DN 15 mm, colocado e|65.7|010910|0|
~D|17.06|mt37sve010b\1\2\mt37sgl010a\1\1\mt37svr010a\1\1\mt37aar010a\1\1\mt37www010\1\1\mo007\1\0.917\mo100\1\0.458\%0400\1\0.04\|
~C|17.07|m|Tubería de abastecimiento y distribución de agua de riego formad|4.27|241013|0|
~D|17.07|mt01ara010\1\0.088\mt37tpa030ac\1\1\mo040\1\0.055\mo083\1\0.055\%0200\1\0.02\|
~C|17.08|m|Tubería de riego por goteo formada por tubo de polietileno, colo|2.33|221013|0|
~D|17.08|mt48tpg020ac\1\1\mo007\1\0.011\mo100\1\0.057\%0200\1\0.02\|
~C|18#||ENSAYOS Y CONTROL TECNICO|2294.32|241013|0|
~D|18#|18.01\1\10\18.02\1\10\18.03\1\10\18.04\1\6\|
~C|18.01|Ud|Ensayo sobre una muestra de hormigón con determinación de: consi|58.91|241013|0|
~D|18.01|mt49hob025d\1\1\%0200\1\0.02\|
~C|18.02|Ud|Ensayo sobre una muestra de barras de acero corrugado de cada di|41.26|241013|0|
~D|18.02|mt49arb050\1\1\%0200\1\0.02\|
~C|18.03|Ud|Ensayo sobre una muestra de mallas electrosoldadas con determina|39.07|241013|0|
~D|18.03|mt49arm050\1\1\%0200\1\0.02\|
~C|18.04|Ud|Realización de ensayos para antideslizamiento de pavimento obra|150.32|100415|0|
~C|19#||ESS|5235.68|100203|0|
~D|19#|19.01\1\1\19.02\1\1\19.03\1\1\19.04\1\1\19.05\1\1\|
~C|19.01||INSTALACIONES DE BIENESTAR|2237.25|100203|0|
~D|19.01|DSA\1\25\FSDG\1\1\HJFG\1\2\KFJGHK\1\4\LKJGHLGH\1\11.5\KLÑHJ\1\11.5\|
~C|19.02||SEÑALIZACION DE BALIZAMIENTO|495.85|100203|0|
~D|19.02|FGHKJFGKFG\1\150\FGHJK\1\10\OÑÑO\1\2\HJGFHGKF\1\3\CB\1\40\HGJH\1\1\KLÑLVG\1\8\|
~C|19.03||MEDIDAS DE PROTECCION COLECTIVAS|1081.32|100203|0|
~D|19.03|534\1\40\123\1\5\56347\1\40\5678\1\1\345\1\19.5\76\1\10\976\1\15\576\1\1\9876\1\3\35\1\40\675\1\5\567\1\1\989\1\1\JHHGF\1\1\CVH\1\3\GJHK\1\1\|
~C|19.04||EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUIAL|428.65|100203|0|
~D|19.04|HLK\1\6\JJ\1\2\JDG\1\2\XC\1\2\W12\1\6\A12\1\6\A13\1\6\A123\1\12\KJHFGDSKJ\1\6\PÒK5640\1\6\'05498\1\6\54Y6\1\3\GFDHH\1\2\BVNNBGF\1\2\69'¡0JH\1\6\LKDSAJBFG\1\6\DFSFDGSH\1\6\VCXNGXCG\1\2\RHGFSD\1\2\20\1\2\21\1\5\22\1\5\23\1\2\24\1\2\25\1\2\26\1\5\|
~C|19.05||MANO DE OBRA DE SEGURIDAD Y SALUD|992.61|100203|0|
~D|19.05|51\1\1\52\1\1\53\1\1\54\1\6\|
~C|20|ud|PAR GUANTES SOLDADOR|0.42|100203|0|
~D|20|P31IM040\1\0.333\|
~C|21|ud|PAR DE BOTAS ALTAS DE AGUA (NEGRAS)|3.72|100203|0|
~D|21|P31IP010\1\1\|
~C|22|ud|PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD|4.02|100203|0|
~D|22|P31IP025\1\0.333\|
~C|23|ud|PAR DE POLAINAS SOLDADURA|0.96|100203|0|
~D|23|P31IP050\1\0.333\|
~C|24|ud|PAR POLAINAS EXTIN. INCENDIOS|14.26|100203|0|
~D|24|P31IP060\1\0.5\|
~C|25|ud|PAR DE BOTAS AISLANTES|5.51|100203|0|
~D|25|P31IP030\1\0.333\|
~C|26|ud|EQUIPO PARA TRABAJO VERT. Y HORIZ.|15.15|100203|0|
~D|26|P31IS720\1\0.2\|
~C|345|m.|BARANDILLA PROT. HUECOS VERTIC.|2.01|100203|0|
~D|345|O01OA070\1\0.085\P31CB210\1\0.52\P31CB040\1\0.001\|
~C|35|m.|ANDAMIO PROTECCIÓN PEATONAL 1,5m|6.32|100203|0|
~D|35|O01OA030\1\0.148\O01OA070\1\0.148\P31CM030\1\0.04\P31CM040\1\0.16\P31CM050\1\0.08\P31CM060\1\0.08\P31CB035\1\0.005\|
~C|4158_|ud|Empotrable DOWNLIGHT LED 12W CRI>80 4000K 80º. Blanco de T|34.56|250917|3|
~C|4258_|Ud|11.1546.4158.33|36.04|051217|3|
~C|501U|UD|INTERRUPTOR UNIPOLAR|2.76|060418|3|
~C|51|ud|COSTO DE CONSERVACIÓN|246.39|240119|0|
~D|51|P31W030\1\1\|
~C|52|ud|COSTO LIMPIEZA Y VIGILANCIA|246.39|240119|0|
~D|52|P31W040\1\1\|
~C|5230|UD|TOM TV FINAL MATV 4 dB|8.4|011216|3|
~C|53|ud|COSTO  FORMACIÓN SEG.HIG.|246.39|240119|0|
~D|53|P31W050\1\1\|
~C|531U|UD|PULSADOR UNIPOLAR|4.31|011216|3|
~C|534|m.|VALLA CHAPA METÁLICA MALLAZO|4.76|100203|0|
~D|534|O01OA030\1\0.064\O01OA070\1\0.064\P31CB100\1\0.2\A03H060\1\0.08\|
~C|54|ud|RECONOCIMIENTO MÉDICO BÁSICO I|42.24|100203|0|
~D|54|P31W060\1\1\|
~C|54Y6|ud|TRAJE IMPERMEABLE|3.64|100203|0|
~D|54Y6|P31IC100\1\1\|
~C|551WU|UD|JUNTA ESTANCA PARA CONSEGUIR IP44|1.14|011216|3|
~C|56347|m.|BARAND. ESCAL. GUARDACUE. MADERA|3.87|100203|0|
~D|56347|O01OA030\1\0.095\O01OA070\1\0.095\P31CB020\1\0.15\P31CB035\1\0.004\P31CB040\1\0.003\|
~C|567|ud|TOMA DE TIERRA R80 Oh;R=150 Oh.m|55.44|100203|0|
~D|567|O01OA030\1\0.637\O01OA050\1\0.319\O01OA070\1\0.213\O01OB200\1\0.425\O01OB210\1\0.425\P01LT020\1\45\A02A080\1\0.02\A02A050\1\0.015\P02EAT020\1\1\P17VP040\1\0.5\P31CE040\1\2\P31CE020\1\3\P31CE050\1\1\P15EC020\1\1\|
~C|5678|m.|BARANDILLA GUARDACUERPOS Y TUBOS|2.76|100203|0|
~D|5678|O01OA030\1\0.064\O01OA070\1\0.064\P31CB020\1\0.065\P31CB210\1\0.24\P31CB040\1\0.003\|
~C|576|ud|PLATAFORMA VOLADA DESCARGA|12.26|100203|0|
~D|576|O01OA030\1\0.085\O01OA050\1\0.085\P31CB010\1\0.6\P31CM080\1\0.05\|
~C|675|ud|LÁMPARA PORTATIL MANO|1.45|100203|0|
~D|675|P31CE010\1\0.333\|
~C|69'¡0JH|ud|PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD|2.96|100203|0|
~D|69'¡0JH|P31IC140\1\0.333\|
~C|75021_|m|Tubo de PVC, serie B, de 202 mm de diámetro y 3 mm de espesor, c|1.11|131015|3|
~C|76|m2|PROTECCIÓN HUECO C/RED HORIZONT.|2.02|100203|0|
~D|76|O01OA030\1\0.05\O01OA060\1\0.05\P31CR030\1\0.135\P31SB010\1\1.428\P31CR160\1\1.28\P31CR140\1\1.6\P31SV050\1\0.016\|
~C|976|m.|PLATAFORMA TRABAJO VOLADA 1 m.|5.72|100203|0|
~D|976|O01OB010\1\0.17\O01OB020\1\0.17\P31CM075\1\0.02\P31CB010\1\0.08\P31CB030\1\0.002\P31CR130\1\0.8\|
~C|9876|m.|MARQUESINA PROTEC. 2,5 m. VUELO|9.3|100203|0|
~D|9876|O01OB010\1\0.255\O01OB020\1\0.255\P31CR060\1\0.025\P31CR070\1\0.025\P31CR080\1\0.025\P31CB040\1\0.003\|
~C|989|ud|CUADRO GENERAL OBRA Pmáx= 40 kW.|84.72|100203|0|
~D|989|P31CE100\1\0.25\|
~C|A0104.0120|m3|mortero c.p. y arena cantera 1:4|124.01|141010|3|
~D|A0104.0120|B0001.0060\1\3.5\B0101.0010\1\0.26\B0202.0050\1\0.35\B0401.0050\1\1.03\%0600\1\0.06\|
~C|A0201.0060|m3|hormigon  H-12,5 N/mm2 arido 40|69.54|141010|3|
~D|A0201.0060|B0001.0060\1\1.2\B0101.0010\1\0.18\B0202.0070\1\0.2\B0401.0050\1\0.69\B0401.0200\1\1.38\B1902.0010\1\0.129\B1903.0020\1\0.005\%0600\1\0.06\|
~C|A02A050|m3|MORTERO CEMENTO 1/3 M-160|30.38|100203|3|
~D|A02A050|O01OA070\1\0.785\P01CC020\1\0.44\P01AA020\1\0.975\P01DW050\1\0.26\M03HH020\1\0.4\|
~C|A02A080|m3|MORTERO CEMENTO 1/6 M-40|23.99|100203|3|
~D|A02A080|O01OA070\1\0.741\P01CC020\1\0.25\P01AA020\1\1.1\P01DW050\1\0.255\M03HH020\1\0.4\|
~C|A03H060|m3|HORMIGÓN H-100 kg/cm2 Tmáx.40|26.28|100203|3|
~D|A03H060|O01OA070\1\0.785\P01CC020\1\0.225\P01AA030\1\0.7\P01AG060\1\1.4\P01DW050\1\0.16\M03HH030\1\0.5\|
~C|A0401.0010|kg|acero B-500-S elementos estruct|1.08|141010|3|
~D|A0401.0010|B0001.0030\1\0.01\B0601.0070\1\1.03\%0100\1\0.01\|
~C|A0801.0020|m3|base granular colocada compc.mec|13.64|141010|3|
~D|A0801.0020|B0001.0070\1\0.05\B0101.0010\1\0.05\B0402.0070\1\1.6\B1901.0080\1\0.03\B1902.0010\1\0.025\B1902.0012\1\0.02\%0500\1\0.05\|
~C|A0802.0010|m2|riego de imprimacion 1.2kg/m2 em|0.86|141010|3|
~D|A0802.0010|B0001.0070\1\0.003\B3003.0050\1\1.2\B1902.0013\1\0.003\B1902.0015\1\0.003\%0500\1\0.05\|
~C|A0803.0020|m2|capa rodadura aglomer.4cm mecan|6.1|141010|3|
~D|A0803.0020|B0001.0030\1\0.01\B0001.0070\1\0.01\B3003.0090\1\0.094\B3008.0020\1\0.005\B3008.0060\1\0.005\B3008.0080\1\0.005\B3008.0160\1\0.005\|
~C|A12|ud|GAFAS ANTIPOLVO|0.35|100203|0|
~D|A12|P31IA140\1\0.333\|
~C|A123|ud|FILTRO RECAMBIO MASCARILLA|0.43|100203|0|
~D|A123|P31IA158\1\1\|
~C|A13|ud|SEMI MASCAR. ANTIPOLVO 2 FILTROS|6.15|100203|0|
~D|A13|P31IA155\1\0.333\|
~C|AA0010|PA|Ayudas de albañilería para instalaciones|499.24|070519|3|
~C|ADSFASFAS|Ud|Puerta de madera tricapa de 19mm 390x1140|28.98|040418|3|
~C|ASA011|Ud|Arqueta de paso, de hormigón en masa "in situ", de dimensiones i|178.55|170715|3|
~D|ASA011|mt10hmf010kn\1\0.349\mt11var130\1\1\mt08epr030c\1\0.05\mt11tfa010c\1\1\mt01arr010a\1\0.581\mo020\1\1.117\mo113\1\1.947\%0200\1\0.02\|
~C|ASB020|Ud|Conexión de la acometida del edificio a la red general de saneam|400.68|221012|3|
~D|ASB020|mt09mor010c\1\0.065\mt11var200\1\1\mq05pdm110\1\1.006\mo011\1\10\mo059\1\10\%0200\1\0.02\|
~C|ASB020b|Ud|Conexión de la acometida del edificio a la red general de pluvia|186.2|221012|3|
~D|ASB020b|mt08aaa010a\1\0.022\mt09mif010ca\1\0.122\mt11var200\1\1\mq05pdm110\1\0.766\mq05mai030\1\1.532\mo020\1\3.018\mo112\1\4.853\%0200\1\0.02\|
~C|ASC010|m|Colector enterrado de saneamiento, sin arquetas, mediante sistem|14.74|170715|3|
~D|ASC010|mt01ara010\1\0.299\mt11tpb020j\1\1.05\mt11tpb021j\1\1\mq04dua020b\1\0.024\mq02rop020\1\0.182\mq02cia020j\1\0.002\mo020\1\0.048\mo113\1\0.145\mo008\1\0.083\mo107\1\0.042\%0200\1\0.02\|
~C|ASC010b|m|Colector enterrado de saneamiento, sin arquetas, mediante sistem|22.12|170715|3|
~D|ASC010b|mt01ara010\1\0.346\mt11tpb020l\1\1.05\mt11tpb021l\1\1\mq04dua020b\1\0.029\mq02rop020\1\0.214\mq02cia020j\1\0.003\mo020\1\0.07\mo113\1\0.171\mo008\1\0.121\mo107\1\0.061\%0200\1\0.02\|
~C|ASC010c|m|Colector enterrado de saneamiento, sin arquetas, mediante sistem|23.27|170715|3|
~D|ASC010c|mt01ara010\1\0.346\mt11tpb020l\1\1.05\mt11tpb021l\1\1\mq04dua020b\1\0.029\mq02rop020\1\0.214\mq02cia020j\1\0.003\mo020\1\0.078\mo113\1\0.193\mo008\1\0.137\mo107\1\0.068\%0200\1\0.02\|
~C|ASC010d|m|Colector enterrado de saneamiento, sin arquetas, mediante sistem|16.96|170715|3|
~D|ASC010d|mt01ara010\1\0.313\mt11tpb020k\1\1.05\mt11tpb021k\1\1\mq04dua020b\1\0.026\mq02rop020\1\0.191\mq02cia020j\1\0.003\mo020\1\0.054\mo113\1\0.153\mo008\1\0.095\mo107\1\0.047\%0200\1\0.02\|
~C|AY_006|PA|Ayudas de albañilería|344.49|080617|3|
~C|AY_007|PA|Ayudas de albañilería|157.13|060716|3|
~C|AY_007b|PA|Ayudas de albañilería|335.25|080617|3|
~C|AY_CLIM|Ud|Ayudas de albañilería|546.61|301210|3|
~C|AY_ELEC|Ud|Ayudas de albañilería|619.5|221210|3|
~C|B0001.0030|h|oficial 1ª|23.13|141010|1|
~C|B0001.0060|h|Peon especializado|19.29|141010|1|
~C|B0001.0070|h|Peon suelto|18.62|141010|1|
~C|B0101.0010|m3|agua|0.87|141010|3|
~C|B0202.0050|Tn|cemento gris II-BM 32.5, a granel.|112.28|141010|3|
~C|B0202.0070|Tn|cemento gris II AL-42.5, a granel.|118.23|141010|3|
~C|B0401.0050|Tn|arena de cantera (0/3 mm)|9.65|141010|3|
~C|B0401.0200|Tn|gravilla 4 (20/30 mm)|5.56|141010|3|
~C|B0402.0070|Tn|revuelto de cantera|5.94|141010|0|
~C|B0601.0070|kg|acero corr. B-500-S, 32mm|0.82|141010|3|
~C|B1301.0140|u|Bloque ital. caliza carga 40x20x25|1.01|141010|3|
~C|B1901.0080|h|compactador de neumaticos 8/23 t|31.79|141010|2|
~C|B1902.0010|h|camion volquete 8 m3 carga util|33.13|141010|2|
~C|B1902.0012|h|camion cisterna de 4 m3|36.97|141010|2|
~C|B1902.0013|h|camion bituminador de 6 m3|42.4|141010|2|
~C|B1902.0015|h|barredora autopropulsada 10 cv|31.11|141010|2|
~C|B1903.0020|u|dia hormigonera electrica 160 l.|8.21|141010|2|
~C|B2503.0060|l|minio de plomo|10.79|090911|3|
~C|B2504.0030|l|esmalte forja gris acero|16.43|090911|3|
~C|B3003.0050|kg|emulsion cationica eci imprimaci|0.45|141010|3|
~C|B3003.0090|Tm|aglom. asfaltico en caliente|52.29|141010|3|
~C|B3008.0020|h|apisonadora tandem 10/12 tm|25.29|141010|2|
~C|B3008.0060|h|compactador neumatico 8/23 tm|32.36|141010|2|
~C|B3008.0080|h|camion volquete 8 m3 de carga uT|33.91|141010|2|
~C|B3008.0160|h|extendedora acabadora de 2 a 4.5|60.33|141010|2|
~C|BGA13520|u|Avisador adossable 230/127V,musical,preu alt|59.96|090118|3|
~C|BVNNBGF|ud|MANDIL CUERO PARA SOLDADOR|1.6|100203|0|
~D|BVNNBGF|P31IC130\1\0.333\|
~C|CB|m|Malla señalización polietileno alta densidad (200 g/m²), naranja|8.6|291013|0|
~D|CB|mt50spr040b\1\1\mt07aco010g\1\1.815\mt50spr046\1\3.78\mt50spr045\1\0.42\mo120\1\0.35\%0200\1\0.02\|
~C|CVH|ud|EXTINTOR POLVO ABC 3 kg. PR.INC.|14.93|100203|0|
~D|CVH|O01OA070\1\0.043\P31CI005\1\1\|
~C|DFSFDGSH|ud|PAR GUANTES USO GENERAL SERRAJE|0.61|100203|0|
~D|DFSFDGSH|P31IM030\1\1\|
~C|DSA|m.|ACOMETIDA ELECT. CASETA 4x4 mm2.|2.44|100203|0|
~D|DSA|O01OB200\1\0.06\P31CE030\1\1.1\|
~C|ESCOLETA##|||579044.32|100203|0|
~D|ESCOLETA##|01\1\1\02\1\1\03\1\1\04\1\1\05\1\1\06\1\1\07\1\1\08\1\1\09\1\1\10\1\1\11\1\1\12\1\1\13\1\1\14\1\1\15\1\1\16\1\1\17\1\1\18\1\1\19\1\1\|
~C|FGHJK|ud|BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE|5.03|100203|0|
~D|FGHJK|O01OA070\1\0.043\P31SB050\1\0.2\|
~C|FGHKJFGKFG|m.|CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.|0.28|100203|0|
~D|FGHKJFGKFG|O01OA070\1\0.021\P31SB010\1\1.1\|
~C|FSDG|ud|ACOMETIDA PROV.FONTANERÍA 25 mm.|35.93|100203|0|
~D|FSDG|P31BA020\1\1\|
~C|GFDHH|ud|TRAJE EXTINCIÓN DE INCENDIOS|22.47|100203|0|
~D|GFDHH|P31IC110\1\0.333\|
~C|GJHK|ud|EXTINTOR CO2 5 kg.|23.38|100203|0|
~D|GJHK|O01OA070\1\0.044\P31CI030\1\1\|
~C|HGJH|m|Valla peatonal de hierro, de 1,10x2,50 m, delimitación provision|2.84|291013|0|
~D|HGJH|mt50vbe010dbk\1\0.02\mt50vbe020\1\0.05\mo120\1\0.113\%0200\1\0.02\|
~C|HJFG|ud|BOTIQUÍN DE URGENCIA|31.2|100203|0|
~D|HJFG|O01OA070\1\0.044\P31BM110\1\1\P31BM120\1\1\|
~C|HJGFHGKF|ud|SEÑAL STOP D=60cm. I/SOPORTE|9.47|100203|0|
~D|HJGFHGKF|O01OA070\1\0.085\P31SV040\1\0.2\P31SV050\1\0.2\A03H060\1\0.064\|
~C|HLK|ud|CASCO DE SEGURIDAD|0.87|100203|0|
~D|HLK|P31IA010\1\1\|
~C|IEX050|Ud|Interruptor automático magnetotérmico, bipolar (1P+N), intensida|50.9|240117|0|
~D|IEX050|mt35ase807ff\1\1\mo003\1\0.285\%0200\1\0.02\|
~C|IEX050b|Ud|Interruptor automático magnetotérmico, bipolar (1P+N), intensida|51.65|240117|0|
~D|IEX050b|mt35ase807gg\1\1\mo003\1\0.285\%0200\1\0.02\|
~C|IEX050c|Ud|Interruptor automático magnetotérmico, bipolar (1P+N), intensida|53.03|240117|0|
~D|IEX050c|mt35ase807hh\1\1\mo003\1\0.285\%0200\1\0.02\|
~C|IEX050d|Ud|Interruptor automático magnetotérmico, tetrapolar (4P), intensid|120.21|240117|0|
~D|IEX050d|mt35ase813jj\1\1\mo003\1\0.398\%0200\1\0.02\|
~C|IEX050e|Ud|Interruptor automático magnetotérmico, tetrapolar (4P), intensid|115.07|240117|0|
~D|IEX050e|mt35ase813ii\1\1\mo003\1\0.351\%0200\1\0.02\|
~C|IEX050f|Ud|Interruptor automático magnetotérmico, tetrapolar (4P), intensid|110.98|240117|0|
~D|IEX050f|mt35ase813gg\1\1\mo003\1\0.351\%0200\1\0.02\|
~C|IEX050g|Ud|Interruptor automático magnetotérmico, tetrapolar (4P), intensid|120.21|240117|0|
~D|IEX050g|mt35ase813jj\1\1\mo003\1\0.398\%0200\1\0.02\|
~C|IEX050h|Ud|Interruptor automático magnetotérmico, tetrapolar (4P), intensid|364.92|240117|0|
~D|IEX050h|mt35ase863hh\1\1\mo003\1\0.351\%0200\1\0.02\|
~C|IEX050i|Ud|Interruptor automático magnetotérmico, bipolar (1P+N), intensida|50.9|240117|0|
~D|IEX050i|mt35ase807ff\1\1\mo003\1\0.285\%0200\1\0.02\|
~C|IEX050j|Ud|Interruptor automático magnetotérmico, bipolar (1P+N), intensida|51.65|240117|0|
~D|IEX050j|mt35ase807gg\1\1\mo003\1\0.285\%0200\1\0.02\|
~C|IEX060|Ud|Interruptor diferencial instantáneo, tetrapolar (4P), intensidad|223.65|240117|0|
~D|IEX060|mt35ase315fd\1\1\mo003\1\0.351\%0200\1\0.02\|
~C|IEX060b|Ud|Interruptor diferencial instantáneo, bipolar (2P), intensidad no|147.7|240117|0|
~D|IEX060b|mt35ase310fb\1\1\mo003\1\0.251\%0200\1\0.02\|
~C|IEX060c|Ud|Interruptor diferencial instantáneo, bipolar (2P), intensidad no|151.99|240117|0|
~D|IEX060c|mt35ase310gc\1\1\mo003\1\0.251\%0200\1\0.02\|
~C|IEX060d|Ud|Interruptor diferencial instantáneo, bipolar (2P), intensidad no|151.99|240117|0|
~D|IEX060d|mt35ase310gc\1\1\mo003\1\0.251\%0200\1\0.02\|
~C|IEX060e|Ud|Interruptor diferencial instantáneo, bipolar (2P), intensidad no|147.7|240117|0|
~D|IEX060e|mt35ase310fb\1\1\mo003\1\0.251\%0200\1\0.02\|
~C|IEX076|Ud|Protector contra sobretensiones transitorias, tipo 2 (onda 8/20|307.52|240117|0|
~D|IEX076|mt35asa003On\1\1\mo003\1\0.351\%0200\1\0.02\|
~C|IEX105|Ud|Contactor con mando manual local, bipolar (2P) (2NA), intensidad|83.72|240117|0|
~D|IEX105|mt35asa031aa\1\1\mo003\1\0.251\%0200\1\0.02\|
~C|IEX140|Ud|Interruptor horario programable, modular.|119.34|240117|0|
~D|IEX140|mt35cgm090a\1\1\mo003\1\0.251\%0200\1\0.02\|
~C|IEX405|Ud|Armario de distribución metálico, para empotrar, modular, con pu|515.17|240117|0|
~D|IEX405|mt35amc935xhp\1\1\mo003\1\0.446\%0200\1\0.02\|
~C|IEX405b|Ud|Armario de distribución metálico, de superficie, modular, con pu|225.83|240117|0|
~D|IEX405b|mt35amc940scf\1\1\mo003\1\0.273\%0200\1\0.02\|
~C|JDG|ud|CASCO SEGURIDAD DIELÉCTRICO|1.57|100203|0|
~D|JDG|P31IA030\1\0.2\|
~C|JHHGF|ud|CUADRO GENERAL OBRA Pmáx= 20 kW.|56.47|100203|0|
~D|JHHGF|P31CE090\1\0.25\|
~C|JJ|ud|CUBRECABEZAS EXT. INCENDIOS|8.54|100203|0|
~D|JJ|P31IA020\1\0.2\|
~C|KFJGHK|ud|REPOSICIÓN BOTIQUÍN|21.73|100203|0|
~D|KFJGHK|P31BM120\1\1\|
~C|KJHFGDSKJ|ud|CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS|1.48|100203|0|
~D|KJHFGDSKJ|P31IA200\1\0.333\|
~C|KLÑHJ|Ud|Alquiler mensual de aseo portátil de polietileno|81.47|240117|0|
~D|KLÑHJ|mt50cas005a\1\1\%0200\1\0.02\|
~C|KLÑLVG|ud|PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO|1.51|100203|0|
~D|KLÑLVG|O01OA070\1\0.064\P31SV120\1\0.333\|
~C|LKDSAJBFG|ud|PAR GUANTES DE LONA REFORZADOS|1.34|100203|0|
~D|LKDSAJBFG|P31IM006\1\1\|
~C|LKJBADVSKJ|Ud|Puerta de madera tricapa de 19mm 390x390|20.71|040418|3|
~C|LKJGHLGH|Ud|Alquiler mensual caseta prefabricada vestuarios en obra de 9,80|91.66|240117|0|
~D|LKJGHLGH|mt50cas050a\1\1\%0200\1\0.02\|
~C|LS1520BFKIKLW|UD|BASE DE ENCHUFE CON TAPA|7.79|060418|3|
~C|LS967ESWW|UD|MECANISMO DE TIMBRE ZUMBADOR|27.16|011216|3|
~C|LS969-1UAWW|UD|PLACA CENTRAL TELEFONO Y DATOS LS990|3.14|011216|3|
~C|LS981WW|UD|MARCO SENCILLO blanco|1.83|060418|3|
~C|LS990KWW|UD|TECLA PARA PULSADRO CON SIMBOLO CAMPANA EN BLANCO ALPINO|3.19|011216|3|
~C|LS990TVWW|UD|PLACA PARA TV LS990|3.14|011216|3|
~C|LS990WW|UD|TECLA SENCILLA blanco p|1.76|060418|3|
~C|M03HH020|h.|Hormigonera 200 l. gasolina|0.75|100203|2|
~C|M03HH030|h.|Hormigonera 300 l. gasolina|0.95|100203|2|
~C|O01OA030|h|Oficial primera|16.51|250707|1|
~C|O01OA050|h.|Ayudante|12.34|251006|1|
~C|O01OA060|h.|Peón especializado|11.83|251006|1|
~C|O01OA070|h.|Peón ordinario|11.76|251006|1|
~C|O01OB010|h.|Oficial 1ª encofrador|14.03|251006|1|
~C|O01OB020|h.|Ayudante encofrador|13.15|251006|1|
~C|O01OB200|h.|Oficial 1ª electricista|17.26|290508|1|
~C|O01OB210|h.|Oficial 2ª electricista|12.98|251006|1|
~C|O01OB220|h.|Ayudante electricista|16.15|290508|1|
~C|O03C00005|H.|Cuadrilla climatización|34.39|090118|1|
~C|O03C00101|H.|Oficial 1ª calefactor|19.1|100609|1|
~C|O03C00102|H.|Ayudante calefacción|17.14|100609|1|
~C|OGENO01.0003|h|Oficial primera|19.58|090118|1|
~C|OGENO01.0016|h|Cuadrilla H|37|090118|1|
~C|OGENO01.0041|h|Oficial 1ª electricista|18.98|090118|1|
~C|OGENO01.0043|h|Ayudante electricista|17.76|090118|1|
~C|OÑÑO|ud|SEÑAL TRIANGULAR L=90cm. I/SOPORTE|8.11|100203|0|
~D|OÑÑO|O01OA050\1\0.064\P31SV015\1\0.2\P31SV155\1\0.2\|
~C|P002020450|l|Pintura Pizarra|6.63|310318|3|
~C|P002020451|l|Fondo|3.3|310318|3|
~C|P002020455|m²|Panel rígido de lana mineral ,8 cm espeor, no revestido,|10.76|020418|3|
~C|P002020458|Ud|Premarco de aluminio para carpintería de madera|46.38|090218|3|
~C|P002020461|m|Fijo de madera laminada, acabado|37.76|110418|0|
~C|P002020464|Ud|Puerta de madera tricapa de 19mm 310x800|24.85|050418|3|
~C|P002020465|Ud|Puerta de madera tricapa de 19mm 310x1140|33.13|050418|3|
~C|P002020466|Ud|Puerta de madera tricapa de 19mm 390x800|24.85|050418|3|
~C|P002020467|Ud|Puerta de madera tricapa de 19mm 390x1140|33.13|050418|3|
~C|P002020468||Puerta madera tricapa de 19mm 1165x800|41.39|050418|3|
~C|P002020469||Puerta de madera tricapa de 19mm 1165x1140|57.96|050418|3|
~C|P002020472|m²|Hisbalit|24.01|110418|3|
~C|P002020476|h|Ayundante montador de cerramientos industriales|17.87|060418|1|
~C|P002020477|m²|Tablero estructural, madera, tricapa 27 mm|20.71|060418|3|
~C|P002020482||Inodoro adaptado|172.66|060418|3|
~C|P002020483||Lavabo adaptado|105.1|060418|3|
~C|P002020484||Griferia adaptada|52.55|060418|3|
~C|P002020487|ud|anclaje metalico pletina acero según especificaciones|74.54|100418|3|
~C|P002020488|ud|resina epoxidica segun especificaciones|74.54|100418|3|
~C|P002020489|Ud|Anclaje metalico|1.66|100418|3|
~C|P002020490||Madera laminada encolada GL28h Pino Douglas|1234.69|100418|3|
~C|P002020491|m3|Madera laminada encolada GL24h|621.07|110418|3|
~C|P002020492|m²|tablero tricapa acabado min 5mm pino douglas|28.98|110418|3|
~C|P002020493|kg|monocomponente de dispersion acuosa a base de micro componentes|12.42|110418|3|
~C|P002020494|Ud|Cuadro agua provisional de obra|1076.72|050519|3|
~C|P002020495|1|Material de topografia|595.18|070519|3|
~C|P002020496|1|Topografo|24.99|240119|1|
~C|P002020497|1|ayudante topografo|19.58|240119|1|
~C|P01|m²|Panel rígido de lana mineral ,14cm espeor, no revestido,|29.27|310318|3|
~C|P01AA020|m3|Arena de río 0/6 mm.|5.67|100203|3|
~C|P01AA030|t.|Arena de río 0/6 mm.|3.78|100203|3|
~C|P01AG060|t.|Gravilla 20/40 mm.|4.34|100203|3|
~C|P01CC020|t.|Cemento CEM II/A-P 32,5 R sacos|34.67|100203|3|
~C|P01DW050|m3|Agua|0.28|100203|3|
~C|P01DW090|ud|Pequeño material|0.32|100203|3|
~C|P01LT020|ud|Ladrillo perfora. tosco 25x12x7|0.03|100203|3|
~C|P02|h|Ayudante alicatador.|17.87|110418|1|
~C|P02EAT020|ud|Tapa cuadrada HA e=6cm 50x50cm|5.94|100203|3|
~C|P03|m²|Panel rígido de lana mineral ,10cm espeor, no revestido,|21.01|310318|3|
~C|P05|m2|Panel rígido de lana mineral ,4cm espeor, no revestido|22.03|310318|3|
~C|P06|m²|Tablero estructural de madera, tipo tricapa 19mm|16.97|310318|3|
~C|P07|m²|Panel de fibro yeso 1500x1000x125|7.06|310318|3|
~C|P15EC020|ud|Puente de prueba|8.43|100203|3|
~C|P17VP040|ud|Codo M-H PVC evacuación 75 mm.j.peg.|0.73|100203|3|
~C|P31BA020|ud|Acometida prov. fonta.a caseta|35.93|100203|3|
~C|P31BM110|ud|Botiquín de urgencias|8.95|100203|3|
~C|P31BM120|ud|Reposición de botiquín|21.73|100203|3|
~C|P31CA040|ud|Tapa provisional arqueta|6.62|100203|3|
~C|P31CB010|ud|Puntal metálico telescópico 3 m.|3.79|100203|3|
~C|P31CB020|ud|Guardacuerpos metálico|5.26|100203|3|
~C|P31CB030|m3|Tablón madera pino 20x7 cm.|55.91|100203|3|
~C|P31CB035|m3|Tabloncillo madera pino 20x5 cm.|55.91|100203|3|
~C|P31CB040|m3|Tabla madera pino 15x5 cm.|55.91|100203|3|
~C|P31CB100|m.|Valla estándar mallazo 2 m|4.25|100203|3|
~C|P31CB210|m.|Pasamanos tubo D=50 mm.|1.82|100203|3|
~C|P31CE010|ud|Lámpara portáil mano|4.34|100203|3|
~C|P31CE020|m.|Cable cobre desnudo D=35 mm.|1.25|100203|3|
~C|P31CE030|m.|Manguera flex. 750 V. 4x4 mm2.|1.27|100203|3|
~C|P31CE040|m.|Pica cobre p/toma tierra 14,3|2.14|100203|3|
~C|P31CE050|ud|Grapa para pica|0.56|100203|3|
~C|P31CE090|ud|Cuadro general obra pmáx. 20 kW.|225.86|100203|3|
~C|P31CE100|ud|Cuadro general obra pmáx. 40 kW.|338.89|100203|3|
~C|P31CI005|ud|Extintor polvo ABC 3 kg. 13A/55B|14.42|100203|3|
~C|P31CI030|ud|Extintor CO2 5 kg.|22.86|100203|3|
~C|P31CM030|ud|Pórtico andamio 1,50 m.|10.28|100203|3|
~C|P31CM040|ud|Cruceta para andamio 3 m.|4.18|100203|3|
~C|P31CM050|ud|Base regulable para pórtico 600 mm.|7.88|040515|3|
~C|P31CM060|ud|Longitudinal para andamio 3 m.|1.86|100203|3|
~C|P31CM075|ud|Soporte metálico IPN-140|8.04|100203|3|
~C|P31CM080|ud|Plataforma volada metálica|150.76|100203|3|
~C|P31CR030|m2|Red seguridad poliamida 10x10 cm.|0.47|100203|3|
~C|P31CR060|ud|Soporte mordaza|43.55|100203|3|
~C|P31CR070|ud|Anclaje/soporte mordaza|22.78|100203|3|
~C|P31CR080|ud|Brazo para soporte|21.62|100203|3|
~C|P31CR130|ud|Gancho anclaje forjado D=16 mm.|0.65|100203|3|
~C|P31CR140|ud|Gancho montaje red D=12 mm.|0.16|100203|3|
~C|P31CR160|m.|Cuerda de atado redes de seguridad|0.13|100203|3|
~C|P31IA010|ud|Casco seguridad|0.87|100203|3|
~C|P31IA020|ud|Cubrecabezas penetrac.a fuego|42.7|100203|3|
~C|P31IA030|ud|Casco seg. dieléctr. c. pantalla|7.87|100203|3|
~C|P31IA100|ud|Pantalla mano seguridad soldador|0.35|100203|3|
~C|P31IA120|ud|Gafas protectoras|3.97|100203|3|
~C|P31IA140|ud|Gafas antipolvo|1.04|100203|3|
~C|P31IA155|ud|Semi-mascarilla 2 filtros|18.46|100203|3|
~C|P31IA158|ud|Mascarilla celulosa desechable|0.43|100203|3|
~C|P31IA200|ud|Cascos protectores auditivos|4.45|100203|3|
~C|P31IC060|ud|Cinturón portaherramientas|9.86|100203|3|
~C|P31IC098|ud|Mono de trabajo poliéster-algod.|6.42|100203|3|
~C|P31IC100|ud|Traje impermeable 2 p. PVC|3.64|100203|3|
~C|P31IC110|ud|Traje resistente al fuego|67.48|100203|3|
~C|P31IC130|ud|Mandil cuero para soldador|4.8|100203|3|
~C|P31IC140|ud|Peto reflectante a/r.|8.89|100203|3|
~C|P31IM006|ud|Par guantes lona reforzados|1.34|100203|3|
~C|P31IM030|ud|Par guantes uso general serraje|0.61|100203|3|
~C|P31IM040|ud|Par guantes p/soldador|1.26|100203|3|
~C|P31IM060|ud|Par guantes aislam. 10.000 V.|16.22|100203|3|
~C|P31IM070|ud|Par guantes fibra resist.fuego|32.7|100203|3|
~C|P31IP010|ud|Par botas altas de agua (negras)|3.72|100203|3|
~C|P31IP025|ud|Par botas de seguridad|12.08|100203|3|
~C|P31IP030|ud|Par botas aislantes 5.000 V.|16.56|100203|3|
~C|P31IP050|ud|Par polainas para soldador|2.89|100203|3|
~C|P31IP060|ud|Par polainas resist. al fuego|28.51|100203|3|
~C|P31IS720|ud|Equipo trabajo vert. y horiz.|75.75|100203|3|
~C|P31SB010|m.|Cinta balizamiento bicolor 8 cm.|0.03|100203|3|
~C|P31SB050|ud|Baliza luminosa intermitente|22.6|100203|3|
~C|P31SV015|ud|Señal triang. L=90 cm.reflex. EG|27.19|100203|3|
~C|P31SV040|ud|Señal stop D=60 cm.oct.reflex.EG|29.66|100203|3|
~C|P31SV050|ud|Poste galvanizado 80x40x2 de 2 m|4.29|100203|3|
~C|P31SV120|ud|Placa informativa PVC 50x30|2.28|100203|3|
~C|P31SV155|ud|Caballete para señal D=60 L=90,70|9.39|100203|3|
~C|P31W030|ud|Costo conservación|246.39|240119|3|
~C|P31W040|ud|Costo mensual limpieza-desinfec.|246.39|240119|3|
~C|P31W050|ud|Costo mens. formación seguridad|246.39|240119|3|
~C|P31W060|ud|Reconocimiento médico básico I|42.24|100203|3|
~C|PAGUAE_C5-2P|u|AE/C5-2P. Central convencional 2 zonas ABS|111.47|101105|3|
~C|PAGUAE_C5-OP|u|AE/C5-OP. Detector Óptico de Humos|14.46|101105|3|
~C|PAGUAE_C5-TV|u|AE/C5-TV. Detector Termovelocimétrico|12.39|101105|3|
~C|PAGUAE_C5-ZA|u|AE/C5-ZA. Suplemento para tubo visto|0.68|101105|3|
~C|PAGUAE_MANG2R|u|AE/MANG2R0HC. Manguera libre de halógenos|2.11|181114|3|
~D|PAGUAE_MANG2R|mo097b\1\0.15\%0200\1\0.02\|
~A|PAGUAE_MANG2R|manguera\libre\halogenos\aguilera\electronica\|
~C|PAGUAE_SA-PT|u|AE/SA-PT. Pulsador direccionable del sistema algorítmico|17.88|101105|3|
~C|PAGUAE_V-ASF1|u|AE/V-ASF1SB. Sirena electrónica con foco|59.82|101105|3|
~C|PAGUAE_V-BA|u|AE/V-BA. Base alta para tubo visto|11.15|101105|3|
~C|PARFD0050L|u|-E 1X1200 mm. cableada sin equipo|13.26|250917|3|
~C|PARFD0051L|u|-E 1X1500 mm. cableada sin equipo|14.26|250917|3|
~C|PARFECO025|u|Eco tasa 025|0.2|250917|3|
~C|PEUF3IVF9000b|u|Control grupos UTY-CGGY|448.16|071217|3|
~C|PEUF3IVN9017b|u|Separador UTR-AX180A|93.07|051217|3|
~C|PEUF3IVN9034b|u|Separador UTP-AX090A|93.07|051217|3|
~C|PEUF3IVN9047b|u|Conversor de red (CA)|277.74|071217|3|
~C|PGENP01.0608|u|Pequeño material|1.02|290906|3|
~C|PGENP15.0161|u|Pequeño material para instalación|1.06|090118|3|
~C|PGEWDX26232|m|Tubo rigido libre halog. Rkhf/32 (2M)|3.87|070417|3|
~C|PGEWDX40032|u|Manguito tubo-tubo RKM/32G|0.39|070417|3|
~C|PGEWDX40132|u|Curva radio estrecho RKS/32G|0.91|070417|3|
~C|PGEWGW50608|u|Soporte collarin D.32 gris Ral7035|0.25|070417|3|
~C|PLEG076564|u|Toma RJ45 Cat 6 UTP 2 mód blanco|9.77|290906|3|
~C|PLEG077252|u|Toma de corriente 2P+T doble bornes automáticos blanco|9.45|290906|3|
~C|PLEG077272|u|Toma de corriente 2P+T doble bornes automáticos rojo|9.45|290906|3|
~C|PLEG078883|u| puesto sup. 3 COLUM B|18.72|290906|3|
~C|PLEG661431|u|Bloque autónomo de emergencia IP65 IK07, 100 lúmenes|56.52|290906|3|
~C|PLEG661601|u|Bloque autónomo de emergencia IP42 IK04, 70 lúmenes|26.44|290906|3|
~C|PLEG661605|u|Bloque autónomo de emergencia IP42 IK04, 160 lúmenes|37.58|290906|3|
~C|PMAD21LMT20P2|Ud.|Rej. lineal. regul. LMT+SP+CM (S) M9016 800x125 MADEL|41.64|250405|3|
~C|PMAD21LMT20P3|Ud.|Rej. lineal. regul. LMT+SP+CM (S) M9016 1000x150 MADEL|55.11|250405|3|
~C|PMAD21LMT20P4|Ud.|Rej. lineal. regul. LMT+SP+CM (S) M9016 1000x200 MADEL|65.28|250405|3|
~C|PMAD22DXT20P2|Ud.|Rejilla toma aire exterior filtroDXT-A+PFT (T) AA 825x325 MADEL|74.03|040405|3|
~C|PMAD23BWC200P|Ud.|Boca.circ.regul.BWC-C (S) dim.100|8.77|010405|3|
~C|PMAD4SCC100P2|Ud.|Comp. regul. SCC-MA dim.125 MADEL|20.58|040405|3|
~C|PMADAUXILIAR|Ud.|Medios auxiliares|0.84|130904|3|
~C|PMADAUXILIAR1|Ud.|Medios auxiliares|1.27|130904|3|
~C|PMADAUXILIAR3|Ud.|Medios auxiliares|2.55|150904|3|
~C|PMADAUXILIAR4|Ud.|Medios auxiliares|1.93|150904|3|
~C|PRU_CLI|Ud|Pruebas de las instalaciones|327.96|031214|3|
~C|Puls|u|Pulsador de llamada sanitario antibacteriano.|37.26|031210|3|
~C|PÒK5640|ud|CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS|2.47|100203|0|
~D|PÒK5640|P31IC060\1\0.25\|
~C|RHGFSD|ud|PAR GUANTES EXTINCIÓN INCENDIOS|16.35|100203|0|
~D|RHGFSD|P31IM070\1\0.5\|
~C|SAX25|UD|Bomba VALDECO SAX 25/3-B SMART de rótor húmedo e imán permanente|488.69|060913|3|
~C|SN0034|Ud|Barra fija de sujeción para minusválidos de 60 cm|50.29|190117|0|
~C|SN0036|Ud|Barra abatible de sujeción para minusválidos de 80 cm|108.83|190117|0|
~C|T18RF002|Ml.|Tub.PVC corrug.Ø16mm/gp5|0.29|151003|3|
~C|UAE8UPO|UD|TOMA RJ45 DE 8 POLOS|11.13|011216|3|
~C|UEUF3IVF5529b|u|ARYD9G|974.38|041217|3|
~C|UEUF3IVF5532b|u|ARYD18G|1132.76|041217|3|
~C|UEUF3IVF6003b|u|AJY 126LALBH AIRSTAGE V-III|13395.63|051217|3|
~C|UMAD21LMT2003|Ud.|Rej. lineal. regul. LMT+SP+CM (S) M9016 1000x150|63.15|130904|0|
~D|UMAD21LMT2003|PMAD21LMT20P3\1\1\O01OA030\1\0.41\PMADAUXILIAR1\1\1\|
~C|UMAD21LMT2004|Ud.|Rej. lineal. regul. LMT+SP+CM (S) M9016 1000x200|73.32|130904|0|
~D|UMAD21LMT2004|PMAD21LMT20P4\1\1\O01OA030\1\0.41\PMADAUXILIAR1\1\1\|
~C|VCXNGXCG|ud|PAR GUANTES AISLANTES 1000 V.|5.4|100203|0|
~D|VCXNGXCG|P31IM060\1\0.333\|
~C|VT15_|UD|Antivibratorios VT15|24.1|110515|3|
~C|W12|ud|GAFAS CONTRA IMPACTOS|1.32|100203|0|
~D|W12|P31IA120\1\0.333\|
~C|XC|ud|PANTALLA SEGURIDAD SOLDADOR|0.07|100203|0|
~D|XC|P31IA100\1\0.2\|
~C|au00auh020||Canaleta para vertido del hormigón.|0|120418|0|
~C|au00auh040||Vibrador de hormigón, eléctrico.|0|050418|0|
~C|mCTD|Ud|Certificación de toma y revisado de cableado.|4.5|281114|3|
~C|mSEN_05|Ud.|Placa señaliz.plástic.250x200|4.1|090118|3|
~C|mo000|h|Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones.|19.51|141112|1|
~C|mo001|h|Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones.|17.56|070617|1|
~C|mo002|h|Oficial 1ª montaje|22.26|010910|1|
~C|mo003|h|Oficial 1ª electricista.|25.12|050617|1|
~C|mo004|h|Oficial 1ª instalador de climatización.|29.57|041214|1|
~C|mo005|h|Oficial 1ª instalador de climatización.|22.78|070617|1|
~C|mo006|h|Oficial 1ª instalador de redes y equipos de detección y segurida|17.56|070617|1|
~C|mo007|h|Oficial 1ª fontanero.|31.13|221013|1|
~C|mo008|h|Oficial 1ª fontanero.|22.78|070617|1|
~C|mo011|h|Oficial 1ª montador.|19.72|120418|1|
~C|mo014|h|Oficial 1ª solador.|18.17|061008|1|
~C|mo017|h|Oficial 1ª carpintero.|19.42|310318|1|
~C|mo018|h|Oficial 1ª cerrajero.|19.37|110418|1|
~C|mo019|h|Oficial 1ª construcción.|25.12|221013|1|
~C|mo020|h|Oficial 1ª construcción.|18.73|070617|1|
~C|mo023|h|Oficial 1ª alicatador.|19.08|110418|1|
~C|mo025|h|Oficial 1ª instalador de pavimentos de madera.|25.12|290816|1|
~C|mo029|h|Oficial 1ª aplicador de láminas impermeabilizantes.|19.08|060418|1|
~C|mo030|h|Ayudante instalador de telecomunicaciones.|16.17|141112|1|
~C|mo036|h|Ayudante solador.|15.9|061008|1|
~C|mo038|h|Oficial 1ª revocador.|25.12|231013|1|
~C|mo039|h|Oficial 1ª jardinero.|22.87|291013|1|
~C|mo040|h|Oficial 1ª construcción de obra civil.|22.87|241013|1|
~C|mo041|h|Oficial 1ª construcción de obra civil.|18.73|071217|1|
~C|mo042|h|Oficial 1ª ferrallista.|25.12|091113|1|
~C|mo043|h|Oficial 1ª encofrador.|25.12|101113|1|
~C|mo044|h|Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del horm|25.12|091113|1|
~C|mo045|h|Oficial 1ª montador de estructura prefabricada de hormigón.|25.12|240715|1|
~C|mo048|h|dist|20.03|300318|1|
~C|mo051|h|Oficial 1ª montador de cerramientos industriales.|19.72|060418|1|
~C|mo054|h|Ayudante instalador de climatización.|17.84|241012|1|
~C|mo055|h|Oficial 1ª cristalero.|20.6|060418|1|
~C|mo056|h|Ayudante instalador de telecomunicaciones.|15.87|070617|1|
~C|mo058|h|Ayudante carpintero.|18.01|310318|1|
~C|mo059|h|Peón especializado construcción.|17.26|221012|1|
~C|mo060|h|Peón ordinario construcción.|16.71|101012|1|
~C|mo062|h|Peón ordinario construcción.|14.7|061008|1|
~C|mo063|h|Ayudante aplicador de láminas impermeabilizantes.|21.62|101113|1|
~C|mo067|h|Ayudante aplicador de láminas impermeabilizantes.|17.87|060418|1|
~C|mo076|h|Ayudante montador.|21.62|251013|1|
~C|mo077|h|Ayudante construcción.|17.87|120418|1|
~C|mo080|h|Ayudante montador.|17.87|120418|1|
~C|mo082|h|Ayudante jardinero.|19.68|281013|1|
~C|mo083|h|Ayudante construcción de obra civil.|19.68|241013|1|
~C|mo086|h|Ayudante jardinero.|17.87|050418|1|
~C|mo087|h|Ayudante construcción de obra civil.|17.54|071217|1|
~C|mo089|h|Ayudante encofrador.|21.62|170715|1|
~C|mo090|h|Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormig|21.62|170715|1|
~C|mo091|h|Ayudante montador de estructura prefabricada de hormigón.|21.62|240715|1|
~C|mo092|h|Ayudante montador de estructura metálica.|21.62|170715|1|
~C|mo093|h|Ayudante electricista.|16.17|250314|1|
~C|mo095|h|Ayudante montador de estructura de madera.|18.75|300318|1|
~C|mo097b|h|Ayudante instalador de redes y equipos de detección y seguridad.|13.8|181114|1|
~C|mo098|h|Ayudante fontanero.|17.43|300813|1|
~C|mo100|h|Ayudante electricista.|27.18|191115|1|
~C|mo101|h|Ayudante montador de aislamientos.|17.87|300318|1|
~C|mo102|h|Ayudante electricista.|21.62|050617|1|
~C|mo103|h|Ayudante calefactor.|15.87|071217|1|
~C|mo104|h|Ayudante instalador de climatización.|19.6|070617|1|
~C|mo105|h|Ayudante instalador de redes y equipos de detección y seguridad.|15.87|070617|1|
~C|mo106|h|Peón ordinario construcción.|18.38|200716|1|
~C|mo107|h|Ayudante fontanero.|21.62|070617|1|
~C|mo108|h|Peón jardinero.|18.38|291013|1|
~C|mo110|h|Peón especializado construcción.|19.96|280515|1|
~C|mo111|h|Peón ordinario construcción.|19.3|010915|1|
~C|mo112|h|Peón ordinario construcción en trabajos de albañilería.|20.93|170715|1|
~C|mo113|h|Peón .|20.84|170715|1|
~C|mo114|h|Peón ordinario construcción en trabajos de albañilería.|20.23|290816|1|
~C|mo119|h|Oficial 1ª Seguridad y Salud.|19.08|240119|1|
~C|mo120|h|Peón Seguridad y Salud.|17.57|240119|1|
~C|mq01exn020a|h|Retroexcavadora hidráulica sobre neumáticos 84 CV.|34.54|291013|2|
~C|mq01exn020b|h|Retroexcavadora hidráulica sobre neumáticos, de 115 kW.|40.1|010915|2|
~C|mq01exn050c|h|Retroexcavadora sobre neumáticos, de 85 kW, con martillo rompedo|53.71|061113|2|
~C|mq01pan010a|h|Pala cargadora sobre neumáticos de 120 kW/1,9 m³.|33.24|170715|2|
~C|mq01pan010b|h|Pala cargadora sobre neumáticos de 85 CV/1,2 m³.|32.5|041113|2|
~C|mq01ret010|h|Miniretrocargadora sobre neumáticos de 15 kW.|33.84|061113|2|
~C|mq01ret020b|h|Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW.|30.17|281013|2|
~C|mq02cia020j|h|Camión cisterna de 8 m³ de capacidad.|33.15|070617|2|
~C|mq02rod010d|h|Bandeja vibrante de 300 kg, anchura de trabajo 70 cm, reversible|4.76|071113|2|
~C|mq02rop020|h|Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de 30x30 cm|2.61|070617|2|
~C|mq04cab010e|h|Camión basculante de 20 t de carga, de 290 CV.|31.49|071113|2|
~C|mq04cag010a|h|Camión con grúa de hasta 6 t.|40.87|071217|2|
~C|mq04dua020b|h|Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil.|7.67|070617|2|
~C|mq05mai030|h|Martillo neumático.|3.35|221013|2|
~C|mq05pdm010b|h|Compresor portátil eléctrico 5 m³/min de caudal.|5.18|071217|2|
~C|mq05pdm110|h|Compresor portátil diesel media presión 10 m³/min.|5.73|061113|2|
~C|mq06bhe010|h|Camión bomba estacionado en obra, para bombeo de hormigón. Inclu|184.56|300419|2|
~C|mq06cor020|h|Equipo para corte de juntas en soleras de hormigón.|7.85|120418|2|
~C|mq06hor010|h|Hormigonera.|1.4|170715|2|
~C|mq06vib020|h|Regla vibrante de 3 m.|5.08|300419|2|
~C|mq07gte010c|h|Grúa autopropulsada de brazo telescópico con una capacidad de el|55.34|300318|2|
~C|mq09sie010|h|Motosierra a gasolina, de 50 cm de espada y 2 kW de potencia.|2.49|061113|2|
~C|mq09tra010|h|Tractor agrícola, de 50 CV, equipado con rotovator.|29.44|291013|2|
~C|mq11eqc010|h|Cortadora de pavimento con arranque, desplazamiento y regulación|30.51|061113|2|
~C|mt01agr010e|t|Gravilla 4, de 20 a 30 mm de diámetro.|6.64|241013|3|
~C|mt01ara010|m³|Arena de 0 a 5 mm de diámetro.|9.93|070617|3|
~C|mt01arc010|t|Cantos rodados de 16 a 32 mm de diámetro.|23.19|060418|3|
~C|mt01ard030a|t|Grava filtrante clasificada, según el art. 421 del PG-3.|10.55|060418|3|
~C|mt01ard030b|t|Grava filtrante sin clasificar.|9.37|280515|3|
~C|mt01are010a|m³|Grava de cantera de piedra caliza, de 40 a 70 mm de diámetro.|10.47|071113|3|
~C|mt01arg005a|t|Arena de cantera, para mortero preparado en obra.|14.91|170715|3|
~C|mt01arr010a|t|Grava de cantera, de 19 a 25 mm de diámetro.|5.44|071217|3|
~C|mt04lma010b|Ud|Ladrillo cerámico macizo de elaboración mecánica para revestir,|0.19|071217|3|
~C|mt06sim011a|Ud|Marés de Porreres, de 20x40x20 cm, según UNE-EN 771-6.|6.63|110418|3|
~C|mt07aco010c|kg|Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corr|0.91|291013|3|
~C|mt07aco010g|kg|Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, suministrado e|0.91|300419|3|
~C|mt07aco020a|Ud|Separador homologado para cimentaciones.|0.2|300419|3|
~C|mt07aco020b|Ud|Separador homologado para pilares.|0.06|091113|3|
~C|mt07aco020d|Ud|Separador homologado para muros.|0.06|281013|3|
~C|mt07aco020j|Ud|Separador homologado para pavimentos continuos.|0.06|311013|3|
~C|mt07ame010b|m²|Malla electrosoldada ME 15x15 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080.|2.4|091113|3|
~C|mt07ame010d|m²|Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080.|1.94|311013|3|
~C|mt07bho015d|Ud|Bovedilla de hormigón modelo Hourdis, 60x20x25 cm, fabricada con|0.83|091113|3|
~C|mt07emr113aa|Ud|Tornillo autoperforante para madera, de 3 mm de diámetro y 16 mm|0.02|100418|3|
~C|mt07emr300a15|Ud|Repercusión, por m², de elementos de fijación mecánica, de acero|1.24|090218|3|
~C|mt07emr310a|Ud|Tornillo autoperforante de cabeza ancha, de acero zincado con re|0.01|310318|3|
~C|mt07emr320oa|Ud|Repercusión, por m², de refuerzo de juntas entre paneles, median|1.61|090218|3|
~C|mt07emr330aaa|Ud|Repercusión, por m², de resolución de encuentros, con tornillos|1.66|090218|3|
~C|mt07ems010aGa|m²|Panel contralaminado de madera (CLT) de superficie media mayor d|39.02|050418|3|
~C|mt07ems030|Ud|Repercusión, por m², de tratamiento superficial hidrofugante, tr|3.3|090218|3|
~C|mt07mee115a|m³|Madera laminada encolada GL28h|725.66|060418|3|
~C|mt07mee204a|m|Rastrel de 100x50 mm de sección, de madera de pino|1.7|120418|3|
~C|mt07mee205a|Ud|Tornillo de 20 mm de diámetro y 45 mm de longitud, de acero inox|0.12|120418|3|
~C|mt07mee610ff|m³|Entramado ligero de madera aserrada de abeto (Abies alba) para m|622.85|300318|3|
~C|mt07mee611a30|Ud|Repercusión, por m³, de elementos de fijación mecánica, de acero|20.71|050418|3|
~C|mt07vau010a|m|Vigueta pretensada, T-18, Lmedia = <4 m, según UNE-EN 15037-1.|4.02|071113|3|
~C|mt07vau010b|m|Vigueta pretensada, T-18, Lmedia = 4/5 m, según UNE-EN 15037-1.|4.27|091113|3|
~C|mt07vau010c|m|Vigueta pretensada, T-18, Lmedia = 5/6 m, según UNE-EN 15037-1.|4.88|091113|3|
~C|mt07vau010d|m|Vigueta pretensada, T-18, Lmedia = >6 m, según UNE-EN 15037-1.|5.97|091113|3|
~C|mt08aaa010a|m³|Agua.|1.24|071217|3|
~C|mt08cem004|kg|Cemento mallorquín en sacos.|0.13|170715|3|
~C|mt08cem011a|kg|Cemento Portland CEM II/B-L 32,5 R, color gris, en sacos, según|0.09|311013|3|
~C|mt08cem040a|kg|Cemento blanco BL-22,5 X, para pavimentación, en sacos, según UN|0.21|051113|3|
~C|mt08dba010b|l|Agente desmoldeante, a base de aceites especiales, emulsionable|1.65|170715|3|
~C|mt08efu020a|m²|Sistema de encofrado parcial para forjado unidireccional de horm|2.08|091113|3|
~C|mt08ema050b|m³|Madera para encofrar, de 26 mm de espesor.|418.62|290816|3|
~C|mt08eme070a|m²|Paneles metálicos modulares, para encofrar muros de hormigón de|165.61|170715|3|
~C|mt08eme075a|Ud|Estructura soporte de sistema de encofrado vertical, para muro d|331.22|290816|3|
~C|mt08epr030c|Ud|Molde reutilizable para formación de arquetas de sección cuadrad|276.3|071217|3|
~C|mt08eup010a|m²|Sistema de encofrado para pilares de hormigón armado de sección|39.75|091113|3|
~C|mt08var050|kg|Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.|1.37|300419|3|
~C|mt09lec010b|m³|Lechada de cemento blanco BL 22,5 X.|130.03|061113|3|
~C|mt09lec020a|m³|Lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 N.|42.66|311013|3|
~C|mt09mcr021a|kg|Adhesivo cementoso de uso exclusivo para interiores, Ci, color g|0.19|051113|3|
~C|mt09mcr300b|m³|Arena-cemento, sin aditivos, con 250 kg/m³ de cemento Portland C|49.72|311013|3|
~C|mt09mif010ca|t|Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, cat|26.7|071217|3|
~C|mt09mif010la|t|Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con|32.95|071217|3|
~C|mt09mor010c|m³|Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en|86.53|090118|3|
~C|mt09wnc011eE|kg|Mortero decorativo de rodadura para pavimento de hormigón color|0.43|311013|3|
~C|mt10haf010nga|m³|Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central.|110.59|300419|3|
~C|mt10hmf010Lm|m³|Hormigón HM-15/B/20/I, fabricado en central.|54.67|120418|3|
~C|mt10hmf010Mm|m³|Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central.|60.56|071217|3|
~C|mt10hmf010Mp|m³|Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central.|57.25|071217|3|
~C|mt10hmf010Nm|m³|Hormigón HM-25/B/20/I, fabricado en central.|62|110418|3|
~C|mt10hmf010aga|m³|Hormigón HM-10/B/20/I, fabricado en central normal, vertido con|80.39|120218|3|
~C|mt10hmf010agc|m³|Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central, vertido con cubilot|54.08|141112|3|
~C|mt10hmf010kn|m³|Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado en central, con cemento SR.|76.31|071217|3|
~C|mt10hmf010lq|m³|Hormigón HM-35/P/20/I+Qb, fabricado en central, con cemento SR.|74.82|071217|3|
~C|mt10hmf011Bc|m³|Hormigón no estructural HNE-20/P/20, fabricado en central.|94.51|290816|3|
~C|mt10hmf011eb|m³|Hormigón de limpieza HL-150/B/12, fabricado en central.|88.67|290816|3|
~C|mt11arf010c|Ud|Tapa de hormigón armado prefabricada, 70x70x5 cm.|18.76|111217|3|
~C|mt11arp050c|Ud|Tapa de PVC, para arquetas de fontanería de 30x30 cm.|15.11|071217|3|
~C|mt11arp100a|Ud|Arqueta de polipropileno, 30x30x30 cm.|24.67|071217|3|
~C|mt11rej020f|Ud|Marco y rejilla de entramado de acero galvanizado, de 200 mm de|10.29|071217|3|
~C|mt11tdp010a|m|Tubo flexible de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE) ranura|1.88|060418|3|
~C|mt11tdp010f|m|Tubo flexible de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE) ranura|15.73|280515|3|
~C|mt11tfa010c|Ud|Marco y tapa de fundición, 60x60 cm, para arqueta registrable, c|41.78|071217|3|
~C|mt11tpb020j|m|Tubo de PVC liso, para saneamiento enterrado sin presión, serie|3|071217|3|
~C|mt11tpb020k|m|Tubo de PVC liso, para saneamiento enterrado sin presión, serie|3.96|071217|3|
~C|mt11tpb020l|m|Tubo de PVC liso, para saneamiento enterrado sin presión, serie|6.23|130716|3|
~C|mt11tpb021j|Ud|Repercusión, por m de tubería, de accesorios, uniones y piezas e|0.88|071217|3|
~C|mt11tpb021k|Ud|Repercusión, por m de tubería, de accesorios, uniones y piezas e|1.18|071217|3|
~C|mt11tpb021l|Ud|Repercusión, por m de tubería, de accesorios, uniones y piezas e|1.88|130716|3|
~C|mt11var009|l|Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y acces|9.17|070617|3|
~C|mt11var010|l|Adhesivo para tubos y accesorios de PVC.|13.98|070617|3|
~C|mt11var100|Ud|Conjunto de elementos necesarios para garantizar el cierre hermé|6.2|111217|3|
~C|mt11var120b|Ud|Sifón en línea de PVC, color gris, registrable, con unión macho/|28.03|071217|3|
~C|mt11var130|Ud|Colector de conexión de PVC, con tres entradas y una salida, con|28.16|071217|3|
~C|mt11var200|Ud|Material para ejecución de junta flexible en el empalme de la ac|11.64|221012|3|
~C|mt11var300|m|Tubo de PVC liso para pasatubos, varios diámetros.|7.09|221013|3|
~C|mt12psg081d|Ud|Tornillo autoperforante 3,5x45 mm.|0.01|120418|3|
~C|mt13blw110a|Ud|Aerosol de 750 cm³ de espuma de poliuretano, de 25 kg/m³ de dens|7.64|090218|3|
~C|mt13blw110b|Ud|Aerosol con 750 cm³ de espuma de poliuretano, de 25 kg/m³ de den|7.64|290816|3|
~C|mt13ccg030d|Ud|Tornillo autorroscante de 6,5x70 mm de acero inoxidable, con ara|0.43|060418|3|
~C|mt13ccp010a|m²|Chapa perfilada de acero prelacado, espesor 0,6 mm.|4.47|060418|3|
~C|mt14gdo010a|m²|Lámina drenante nodular de polietileno de alta densidad (PEAD/HD|1.25|060418|3|
~C|mt14iea020c|kg|Emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB, según UNE 104231|1.43|060418|3|
~C|mt14lba010c|m²|Lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-30-FP, d|4.18|060418|3|
~C|mt15dan600a|m²|Lámina de polietileno de alta densidad, de 0,75 mm de espesor y|2.42|060418|3|
~C|mt15dan610a|m²|Lámina de caucho sintético EPDM de alta densidad, de 1,2 mm de e|7.93|060418|3|
~C|mt15dan620a|m|Cinta autoadhesiva, de 76 mm de anchura y 0,75 mm de espesor, pa|3.63|060418|3|
~C|mt15dan630a|l|Imprimación con base disolvente, para limpieza de solapes en lám|9.9|060418|3|
~C|mt15pao010a|Ud|Roseta, para fijación de membrana drenante.|0.02|060418|3|
~C|mt15pao020a|m|Perfil de remate.|1.55|060418|3|
~C|mt15pdr050c|m|Cinta autoadhesiva de polietileno, con adhesivo acrílico sin dis|0.94|300318|3|
~C|mt15pdr060a|m|Banda de sellado compresible de caucho sintético EPDM, de 43 mm|1.99|300318|3|
~C|mt15pdr080a|m|Cinta autoadhesiva de goma butílica, con film soporte de polieti|1.43|120418|3|
~C|mt15pdr090a|kg|Imprimación incolora a base de una dispersión acrílica sin disol|25.61|300318|3|
~C|mt15pdr110a|m²|Lámina transpirable de poliuretano termoplástico, con armadura d|3.73|300318|3|
~C|mt15pdr120a|m|Cinta autoadhesiva de polietileno, con adhesivo acrílico sin dis|1.49|300318|3|
~C|mt15pdr200a|m²|Barrera de vapor con estanqueidad al aire, de polipropileno, con|0.89|300318|3|
~C|mt15pdr300a|Ud|Grapa de acero galvanizado, de 6 mm de altura; para la fijación|0.01|300318|3|
~C|mt16aaa020ea|Ud|Fijación mecánica para paneles aislantes de lana de roca, coloca|0.12|310318|3|
~C|mt16aaa030|m|Cinta autoadhesiva para sellado de juntas.|0.25|231013|3|
~C|mt16pdr010aa|m|Banda resiliente de caucho EPDM extruido, de 5 mm de espesor y 9|8.1|300318|3|
~C|mt16pea020c|m²|Panel rígido de poliestireno expandido, según UNE-EN 13163, meca|1.67|120418|3|
~C|mt17coe050dc|m|Coquilla de espuma elastomérica, de 23 mm de diámetro interior y|4.51|071217|3|
~C|mt17coe055er|m|Coquilla de espuma elastomérica, con un elevado factor de resist|8.2|071217|3|
~C|mt17coe070ad|m|Coquilla de espuma elastomérica, de 7 mm de diámetro interior y|8.91|071217|3|
~C|mt17coe070bd|m|Coquilla de espuma elastomérica, de 11 mm de diámetro interior y|10.04|071217|3|
~C|mt17coe070cd|m|Coquilla de espuma elastomérica, de 13 mm de diámetro interior y|10.62|071217|3|
~C|mt17coe070dd|m|Coquilla de espuma elastomérica, de 16 mm de diámetro interior y|11.5|071217|3|
~C|mt17coe070fd|m|Coquilla de espuma elastomérica, de 23 mm de diámetro interior y|13.5|071217|3|
~C|mt17coe070hd|m|Coquilla de espuma elastomérica, de 29 mm de diámetro interior y|15.23|071217|3|
~C|mt17coe080ab|m|Coquilla cilíndrica moldeada de lana de vidrio, abierta longitud|3.15|071217|3|
~C|mt17coe110|l|Adhesivo para coquilla elastomérica.|8.77|070617|3|
~C|mt17coe120|kg|Emulsión asfáltica para protección de coquillas de lana de vidri|1.53|071217|3|
~C|mt17coe150|m²|Chapa de aluminio de 0,6 mm de espesor, colocada, bordeada, sola|32.48|071217|3|
~C|mt18bhi010aa|m²|Loseta de hormigón para uso exterior, panot, de 4 pastillas, cla|4.55|311013|3|
~C|mt18dsi030aaa|m²|Lámina de PVC homogéneo de 1500x30000x2,0 mm, acabado de color u|13.42|061008|3|
~C|mt18dww010|l|Adhesivo de contacto para pavimento de goma, caucho, linóleo, PV|3.47|061008|3|
~C|mt18jbg010aa|Ud|Bordillo recto de hormigón, monocapa, con sección normalizada pe|2.12|311013|3|
~C|mt18mva040|kg|Adhesivo de reacción de poliuretano, para pegado de madera.|2.5|310318|3|
~C|mt18mva070|l|Adhesivo tipo D3 (antihumedad).|1.33|231013|3|
~C|mt20chn110cc|m|Tubo de doble pared, compuesto por pared interior de aluminio de|33.13|071217|3|
~C|mt20chn111c|Ud|Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de los condu|2.4|071217|3|
~C|mt20cpi010fe|m|Tubo liso de PVC, de 120 mm de diámetro, co|6.58|071217|3|
~C|mt20cvp020ce|m|Tubo liso de PVC, de 110 mm de diámetro exterior, con extremo ab|2.48|070617|3|
~C|mt20cvp020de|m|Tubo liso de PVC, de 125 mm de diámetro exterior, con extremo ab|3.19|071217|3|
~C|mt20cvp420c|Ud|Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de los condu|0.11|070617|3|
~C|mt20cvp420d|Ud|Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de los condu|0.14|071217|3|
~C|mt20svs270ww|Ud|Sombrerete contra la lluvia de chapa galvanizada, modelo CT-125|50.09|071217|3|
~C|mt20uhp010c|m|Umbral para remate de puerta de entrada o balconera de hormigón|19.01|061113|3|
~C|mt20wwa030|Ud|Bote de masilla de poliuretano impermeable (310 cm³).|4.34|061113|3|
~C|mt20wwa035|Ud|Bote de imprimación para masillas (250 cm³).|4.16|061113|3|
~C|mt20wwa040|kg|Adhesivo cementoso flexible y de gran adherencia.|0.41|061113|3|
~C|mt21veg011aeE|m²|Doble acristalamiento(3+3)+16+(3+3)|39.32|060418|3|
~C|mt21ves010aa|m²|Vidrio laminar de seguridad, compuesto por dos lunas de 3 mm de|20.71|100418|3|
~C|mt21vva010|m|Sellado de juntas mediante la aplicación con pistola de silicona|0.71|050418|3|
~C|mt21vva015|Ud|Cartucho de silicona sintética incolora de 310 ml (rendimiento a|3.1|231013|3|
~C|mt21vva015a|Ud|Cartucho de 310 ml de silicona sintética incolora (rendimiento a|3.1|060418|3|
~C|mt21vva021|Ud|Material auxiliar para la colocación de vidrios.|1.04|060418|3|
~C|mt21vva100a|m²|Vidrio translúcido incoloro, de 4 mm de espesor, según UNE-EN 57|11.15|050418|3|
~C|mt22aap011ja|Ud|Precerco de madera de pino, 90x35 mm, para puerta de una hoja, c|14.41|050418|3|
~C|mt22aap011jb|Ud|Precerco de madera de pino, 90x35 mm, para puerta de dos hojas,|16.56|050418|3|
~C|mt22agc010fbg|m|Galce macizo, pino melis, 90x20 mm, barnizado en taller.|2.74|050418|3|
~C|mt22atc010fi|m|Tapajuntas macizo, pino melis, 70x15 mm, barnizado en taller.|1.97|050418|3|
~C|mt22bar020ab|m²|tablero tricapa tratado para exteriores|26.32|120418|3|
~C|mt22pxl020ch|Ud|Puerta interior vidriera con tablero de madera maciza de pino me|131.64|050418|3|
~C|mt22rom010vdm|m|Ventana de madera laminada, una hoja oscilobatiente, dimensiones|98.2|060418|0|
~C|mt22rom030vba|Ud|Puerta de madera laminad, una hoja oscilobatiente, dimensiones 1|627.11|060418|3|
~C|mt22rom100acl|Ud|Premarco de aluminio para carpintería de madera de 1000x2200 mm,|34.64|060418|3|
~C|mt22rom100add|Ud|Premarco de aluminio para carpintería de madera de 2390x730 mm,|27.72|060418|3|
~C|mt22www010b|Ud|Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,|4.37|090218|3|
~C|mt22www020|m|Cinta autoadhesiva, impermeable al vapor de agua, de 70 mm de an|0.77|090218|3|
~C|mt23hbf010a|Ud|Juego de manivela y escudo largo de hierro, serie básica, para p|7.44|050418|3|
~C|mt23ibf010a|Ud|Pernio de 110x60 mm, en hierro plano pulido, para puerta interio|0.24|050418|3|
~C|mt23ppb011|Ud|Tornillo de acero 19/22 mm.|0.02|050418|3|
~C|mt23ppb200|Ud|Cerradura de embutir, frente, accesorios y tornillos de atado, p|9.36|050418|3|
~C|mt23xpm015a|Ud|Tornillo de acero galvanizado de cabeza cilíndrica, de 6 mm de d|0.22|090218|3|
~C|mt26pro010a|m|Rejilla antirroedores formada por perfil perforado en 'L' de ace|2.49|120418|3|
~C|mt26vpc010a|m²|Puerta cancela metálica en valla exterior, para acceso de vehícu|296.88|110418|3|
~C|mt29pco020|Ud|Material auxiliar para la colocación de revestimiento discontinu|0.73|310318|3|
~C|mt29pco030a|m²|Losetas de corcho de 600x300x3 mm, acabado natural, para revesti|5.76|310318|3|
~C|mt30del010a|Ud|Toma de desagüe para electrodoméstico, con enlace mixto macho de|1.32|071217|3|
~C|mt31gcg070a|Ud|Llave de paso para lavadora o lavavajillas, para roscar, gama bá|12.02|071217|3|
~C|mt33gbg107a|Ud|Interruptor unipolar (1P) estanco, con grado de protección IP 55|6.6|071217|3|
~C|mt33gbg517a|Ud|Base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T), tipo Sc|8.5|071217|3|
~C|mt33gbg520a|Ud|Base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T), para co|11.41|071217|3|
~C|mt34beg030kK|Ud|Luminaria para empotrar en la pared, de 255x65 mm, para 1 lámpar|118.56|071217|3|
~C|mt34ode100nbb|Ud|Luminaria, para 1 lámpara, modelo S855 LED840 50W "LLEDÓ".|15.77|211117|3|
~C|mt35aia010a|m|Tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 16 mm de diá|0.21|070617|3|
~C|mt35aia010b|m|Tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 20 mm de diá|0.23|070617|3|
~C|mt35aia010c|m|Tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 25 mm de diá|0.3|070617|3|
~C|mt35aia010e|m|Tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 40 mm de diá|0.6|070617|3|
~C|mt35aia020aab|m|Tubo curvable de PVC, transversalmente elástico, corrugado, forr|0.29|141112|3|
~C|mt35aia020d|m|Tubo curvable de PVC, transversalmente elástico, corrugado, forr|0.71|070617|3|
~C|mt35aia070aa|m|Tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de doble pa|1.31|071217|3|
~C|mt35aia070aaa|m|Tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de doble pa|1.14|141112|3|
~C|mt35aia070ah|m|Tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de doble pa|6.26|111217|3|
~C|mt35aia070bac|m|Tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de doble pa|1.73|141112|3|
~C|mt35aia080ac|m|Tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de doble pa|1.53|071217|3|
~C|mt35aia080ad|m|Tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de doble pa|2.01|111217|3|
~C|mt35amc935xhp|Ud|Armario de distribución metálico, para empotrar, modular, con pu|493.87|070617|3|
~C|mt35amc940scf|Ud|Armario de distribución metálico, de superficie, modular, con pu|214.54|111217|3|
~C|mt35arg100c|Ud|Arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de hormigón, sin fon|7.31|071217|3|
~C|mt35arg100f|Ud|Arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de hormigón, sin fon|18.62|111217|3|
~C|mt35arg105b|Ud|Marco de chapa galvanizada y tapa de hormigón armado aligerado,|16.22|071217|3|
~C|mt35arg105d|Ud|Marco de chapa galvanizada y tapa de hormigón armado aligerado,|36.46|111217|3|
~C|mt35asa003On|Ud|Protector contra sobretensiones transitorias, tipo 2 (onda 8/20|292.67|111217|3|
~C|mt35asa031aa|Ud|Contactor con mando manual local, bipolar (2P) (2NA), intensidad|75.77|070617|3|
~C|mt35ase310fb|Ud|Interruptor diferencial instantáneo, bipolar (2P), intensidad no|138.49|111217|3|
~C|mt35ase310gc|Ud|Interruptor diferencial instantáneo, bipolar (2P), intensidad no|142.7|111217|3|
~C|mt35ase315fd|Ud|Interruptor diferencial instantáneo, tetrapolar (4P), intensidad|210.44|111217|3|
~C|mt35ase807ff|Ud|Interruptor automático magnetotérmico, bipolar (1P+N), intensida|42.74|070617|3|
~C|mt35ase807gg|Ud|Interruptor automático magnetotérmico, bipolar (1P+N), intensida|43.48|070617|3|
~C|mt35ase807hh|Ud|Interruptor automático magnetotérmico, bipolar (1P+N), intensida|44.83|070617|3|
~C|mt35ase813gg|Ud|Interruptor automático magnetotérmico, tetrapolar (4P), intensid|99.98|111217|3|
~C|mt35ase813ii|Ud|Interruptor automático magnetotérmico, tetrapolar (4P), intensid|103.99|111217|3|
~C|mt35ase813jj|Ud|Interruptor automático magnetotérmico, tetrapolar (4P), intensid|107.85|070617|3|
~C|mt35ase863hh|Ud|Interruptor automático magnetotérmico, tetrapolar (4P), intensid|348.94|111217|3|
~C|mt35caj030f|Ud|Caja de derivación estanca para colocar en superficie, de 150x17|8.34|070617|3|
~C|mt35cgm090a|Ud|Interruptor horario programable.|110.69|111217|3|
~C|mt35cgp010g|Ud|Caja de protección y medida CPM2-S4, de hasta 63 A de intensidad|154.05|071217|3|
~C|mt35cgp040f|m|Tubo de PVC liso, serie B, de 110 mm de diámetro exterior y 3,2|2.8|071217|3|
~C|mt35cgp040h|m|Tubo de PVC liso, serie B, de 160 mm de diámetro exterior y 3,2|4.08|071217|3|
~C|mt35cun010f1|m|Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 k|1.13|071217|3|
~C|mt35cun010g1|m|Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 k|1.69|071217|3|
~C|mt35cun010g2|m|Cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1|5.11|111217|3|
~C|mt35cun010h1|m|Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 k|2.45|111217|3|
~C|mt35cun010y1|m|Cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1|0.65|071217|3|
~C|mt35cun010z1|m|Cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1|0.91|071217|3|
~C|mt35cun090c|m|Cable multipolar H07ZZ-F (AS), con conductor de cobre clase 5 (-|2.38|070617|3|
~C|mt35cun090d|m|Cable multipolar H07ZZ-F (AS), con conductor de cobre clase 5 (-|3.3|070617|3|
~C|mt35cun090e|m|Cable multipolar H07ZZ-F (AS), siendo su tensión asignada de 450|4.34|071217|3|
~C|mt35cun090f|m|Cable multipolar H07ZZ-F (AS), siendo su tensión asignada de 450|5.75|071217|3|
~C|mt35cun200a|m|Cable bus apantallado de 2 hilos, de 1 mm² de sección por hilo|0.38|071217|3|
~C|mt35der011a|m|Conductor de cobre de 1,5 mm² de sección, para hilo de mando, de|0.1|241114|3|
~C|mt35pry115Uh|m|Cable FTP 4 pares apantallado, de acuerdo con EIA/TIA 568B-2.1 (|0.49|090118|3|
~C|mt35tta020|Ud|Punto de separación pica-cable formado por cruceta en la cabeza|12.81|071217|3|
~C|mt35ttc010b|m|Conductor de cobre desnudo, de 35 mm².|2.34|071217|3|
~C|mt35ttc020c|m|Conductor rígido unipolar de cobre, aislado, 750 V y 4 mm² de se|0.37|071217|3|
~C|mt35ttc030|Ud|Abrazadera de latón.|1.06|071217|3|
~C|mt35tte010b|Ud|Electrodo para red de toma de tierra cobreado con 300 µm, fabric|14.91|071217|3|
~C|mt35tte020a|Ud|Placa de cobre electrolítico puro para toma de tierra, de 300x10|31|071217|3|
~C|mt35tts010c|Ud|Soldadura aluminotérmica del cable conductor a la placa.|2.91|071217|3|
~C|mt35www010|Ud|Material auxiliar para instalaciones eléctricas.|1.11|070617|3|
~C|mt35www020|Ud|Material auxiliar para instalaciones de toma de tierra.|0.95|071217|3|
~C|mt35www030|m|Cinta de señalización de polietileno, de 150 mm de anchura, colo|0.2|071217|3|
~C|mt36bot011a|Ud|Manguito de PVC para prolongación de bote sifónico, de 40 mm de|0.46|071217|3|
~C|mt36bot011b|Ud|Manguito de PVC para prolongación de bote sifónico, de 50 mm de|0.5|071217|3|
~C|mt36bsj010aa|Ud|Bote sifónico de PVC, de 110 mm de diámetro, con cinco entradas|8.01|071217|3|
~C|mt36csg010c|m2|Chapa plegada 1,5mm acero galavanizado fijado mecanicamente|8.97|110418|3|
~C|mt36csz021b|Ud|Abrazadera para bajante circular de zinctitanio, de Ø 100 mm.|1.03|071217|3|
~C|mt36czr010kc|m|Canalón circular de zinctitanio, natural, de desarrollo 333 mm,|7|071217|3|
~C|mt36czr020l|m|Tubo bajante circular de zinctitanio natural, electrosoldado por|7.66|071217|3|
~C|mt36tie010ac|m|Tubo de PVC, serie B, de 32 mm de diámetro y 3 mm de espesor, co|1.11|070617|3|
~C|mt36tie010fd|m|Tubo de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor,|4.62|071217|3|
~C|mt36tie400a|Ud|Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber|0.16|070617|3|
~C|mt36tip010ad|m|Tubo de polipropileno, de 40 mm de diámetro y 1,8 mm de espesor,|2.36|070617|3|
~C|mt36tip010ed|m|Tubo de polipropileno, de 110 mm de diámetro y 3,1 mm de espesor|7.32|070617|3|
~C|mt36tiq010bc|m|Tubo de PVC, serie B, según UNE-EN 1453-1, resistente al fuego (|1.53|071217|3|
~C|mt36tiq010ca|m|Tubo de PVC, serie B, según UNE-EN 1453-1, resistente al fuego (|1.78|071217|3|
~C|mt36tiq010fc|m|Tubo de PVC, serie B, según UNE-EN 1453-1, resistente al fuego (|4.4|071217|3|
~C|mt36tiq012a|l|Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y acces|10.56|071217|3|
~C|mt36tiq013a|kg|Adhesivo para tubos y accesorios de PVC.|13.98|071217|3|
~C|mt36tit010bc|m|Tubo de PVC, serie B, de 40 mm de diámetro y 3 mm de espesor, se|2.68|111217|3|
~C|mt37aar010a|Ud|Marco y tapa de fundición dúctil de 30x30 cm, según Compañía Sum|8.78|281013|3|
~C|mt37alb101a|Ud|Contador de agua fría de lectura directa, de chorro simple, con|38.97|071217|3|
~C|mt37avq010b|Ud|Válvula de esfera de policloruro de vinilo no plastificado (PVC-|8.89|111217|3|
~C|mt37avu022b|Ud|Válvula de asiento, de latón, de 20 mm de diámetro.|21.53|220119|3|
~C|mt37avu150b|Ud|Válvula de asiento, de bronce, de 20 mm de diámetro, con maneta|58.81|070617|3|
~C|mt37cic020b|Ud|Contador de agua fría, para roscar, de 3/4" de diámetro.|45.36|071217|3|
~C|mt37dps060c|Ud|Cisterna horizontal de poliéster reforzado con fibra de vidrio,|1258.64|071217|3|
~C|mt37sev010g|Ud|Electroválvula de latón de 1" Ø interior 25 mm, normalmente cerr|67.64|071217|3|
~C|mt37sgl010a|Ud|Grifo de purga de 15 mm.|3.99|281013|3|
~C|mt37sgl045b|Ud|Grifo de latón cromado para jardín o terraza, con racor de conex|9.46|111217|3|
~C|mt37svc010f|Ud|Válvula de compuerta de latón fundido, para roscar, de 1".|7.21|071217|3|
~C|mt37sve010b|Ud|Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1/2".|3.06|221013|3|
~C|mt37sve010c|Ud|Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 3/4".|4.46|071217|3|
~C|mt37sve030b|Ud|Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1/2", con ma|2.94|281013|3|
~C|mt37sve030d|Ud|Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1", con mand|7.07|071217|3|
~C|mt37svr010a|Ud|Válvula de retención de latón para roscar de 1/2".|2.12|221013|3|
~C|mt37svr010b|Ud|Válvula de retención de latón para roscar de 3/4".|2.53|071217|3|
~C|mt37tca010be|m|Tubo de cobre rígido con pared de 1 mm de espesor y 13/15 mm de|4.32|071217|3|
~C|mt37tca400b|Ud|Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber|0.19|071217|3|
~C|mt37tpa009a|m|Acometida de polietileno PE 40, de 20 mm de diámetro exterior, P|0.81|281013|3|
~C|mt37tpa011c|m|Acometida de polietileno PE 100, de 32 mm de diámetro exterior,|0.87|071217|3|
~C|mt37tpa012a|Ud|Collarín de toma en carga de PP, para tubo de polietileno, de 20|0.89|281013|3|
~C|mt37tpa012c|Ud|Collarín de toma en carga de PP, para tubo de polietileno, de 32|1.29|071217|3|
~C|mt37tpa012d|Ud|Collarín de toma en carga de PP, para tubo de polietileno, de 40|1.58|111217|3|
~C|mt37tpa030ac|m|Tubo de polietileno PE 40 de color negro con bandas azules, de 2|0.98|111217|3|
~C|mt37tpa030bc|m|Tubo de polietileno PE 40 de color negro con bandas azules, de 2|1.4|111217|3|
~C|mt37tpa030da|m|Tubo de polietileno PE 40 de color negro con bandas azules, de 4|3.08|111217|3|
~C|mt37tpu010ag|m|Tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 16 mm de diám|1.6|070617|3|
~C|mt37tpu010bg|m|Tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 20 mm de diám|1.96|070617|3|
~C|mt37tpu010ce|m|Tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 25 mm de diám|3.21|071217|3|
~C|mt37tpu013be|m|Tubo de polietileno reticulado (PE-X), con barrera de oxígeno (E|2.35|071217|3|
~C|mt37tpu400a|Ud|Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber|0.07|070617|3|
~C|mt37tpu400b|Ud|Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber|0.09|070617|3|
~C|mt37tpu400c|Ud|Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber|0.14|071217|3|
~C|mt37tpu413b|Ud|Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber|0.1|071217|3|
~C|mt37www010|u|Material auxiliar para instalaciones de fontanería.|1.16|010910|3|
~C|mt37www060b|Ud|Filtro retenedor de residuos de latón, con tamiz de acero inoxid|3.73|071217|3|
~C|mt37www060c|Ud|Filtro retenedor de residuos de latón, con tamiz de acero inoxid|6.08|071217|3|
~C|mt38alb710a|Ud|Válvula de esfera con conexiones roscadas hembra de 1/2" de diám|4.47|071217|3|
~C|mt38alb735b|Ud|Concentrador de datos para un máximo de 20 contadores de energía|862.17|071217|3|
~C|mt38csj300b|Ud|Kit solar para conexión de calentador de agua a gas a interacumu|150.12|071217|3|
~C|mt38www012|Ud|Material auxiliar para instalaciones de calefacción y A.C.S.|1.59|071217|3|
~C|mt40apf032baa|Ud|Soporte en L, de pared o techo,  de 35 mm d|7.74|141112|3|
~C|mt40cfr010aa|m|Cable coaxial RG-6 de 75 Ohm de impedancia característica media,|0.58|071217|3|
~C|mt40cfr020aaa|Ud|Conector tipo "F" a compresión, para cable coaxial RG-6.|0.18|141112|3|
~C|mt40eaf012ba|Ud|Central amplificadora programable, de 5 entradas, BI/FM-BIII-3 U|300.09|141112|3|
~C|mt40eaf035baa|Ud|Central de amplificación separada, modelo CA531D "FRINGE", de 3|74.94|141112|3|
~C|mt40eaf100ba|Ud|Carga resistiva de 75 Ohm, modelo RTZ "FRINGE", para cierre.|1.7|141112|3|
~C|mt40ecf010bab|Ud|Antena exterior FM, circular, para captación de señales de radio|13.64|141112|3|
~C|mt40ecf020bab|Ud|Antena exterior DAB para captación de señales de radiodifusión s|12.61|141112|3|
~C|mt40ecf030bcb|Ud|Antena exterior UHF para captación de señales de televisión anal|35.12|141112|3|
~C|mt40ecf034baa|Ud|Dipolo activo UHF, modelo DACF "FRINGE", de 15 dB de ganancia.|13.44|141112|3|
~C|mt40iar010a|Ud|Arqueta de entrada para ICT de 400x400x600 mm de dimensiones int|210.44|071217|3|
~C|mt40ire020aa|Ud|Caja de registro de enlace superior para instalaciones de ICT, c|54.46|141112|3|
~C|mt40iva020b|Ud|Soporte separador de tubos de PVC rígido de 40 mm de diámetro.|0.55|141112|3|
~C|mt40iva030|m|Hilo guía de polipropileno de 3 mm de diámetro.|0.13|070617|3|
~C|mt40mta060a|Ud|Multiplexor pasivo de 1 entrada y 6 salidas, con conectores hemb|14.41|141112|3|
~C|mt40mta070b|Ud|Latiguillo de conexión de 0,5 m de longitud formado por cable rí|4.68|141112|3|
~C|mt40mtm050a|Ud|Armario de poliéster reforzado con fibra de vidrio, de 210x310x1|63.15|141112|3|
~C|mt40pea030c|m|Cable paralelo formado por conductores de cobre de 2x1,0 mm². Se|0.61|071217|3|
~C|mt40pea030d|m|Cable paralelo formado por conductores de cobre de 2x1,5 mm². Se|0.78|071217|3|
~C|mt40pea040|m|Cable formado por conductores de cobre de 3x0,25 mm².|0.38|071217|3|
~C|mt40pga050a|Ud|Abrepuertas eléctrico de corriente alterna.|13.35|071217|3|
~C|mt40pga060|Ud|Visera, para placa de calle empotrada antivandálica.|10.47|071217|3|
~C|mt40pgt020a|Ud|Teléfono equipado con llamada electrónica y botón de mando para|21|071217|3|
~C|mt40saf010bcb|Ud|Mástil de antena de 3 m de alto, para unión por enchufe.|16.89|141112|3|
~C|mt40saf011bbb|Ud|Garra de anclaje a obra en L para mástil, para colocación en sup|5.11|141112|3|
~C|mt40vgk010d|Ud|Kit de videoportero convencional color, para vivienda unifamilia|791.23|071217|3|
~C|mt40www040|Ud|Material auxiliar para instalaciones audiovisuales.|0.88|071217|3|
~C|mt40www050|Ud|Material auxiliar para infraestructura de telecomunicaciones.|1.07|070617|3|
~C|mt41aco210|Ud|Interruptor de nivel con boya, con contacto de 14 A, esfera y co|11.1|251012|3|
~C|mt41ixi010a|Ud|Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, co|31.41|141215|3|
~C|mt41ixo010a|Ud|Extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia 34B, con 2|63.01|141215|3|
~C|mt41ixw010a|Ud|Armario metálico con puerta ciega, de 700x280x210 mm, para extin|40.7|071217|3|
~C|mt41sny020g|Ud|Placa de señalización de equipos contra incendios, de poliestire|2.62|141215|3|
~C|mt41sny020s|Ud|Placa de señalización de medios de evacuación, de poliestireno f|2.62|141215|3|
~C|mt41sny100|Ud|Material auxiliar para la fijación de placa de señalización.|0.24|141215|3|
~C|mt42coi010aaa|m²|Panel rígido de alta densidad de lana de vidrio|9.52|241012|3|
~C|mt42coi020a|m|Cinta "Climaver" de aluminio de 50 micras de espesor y 63 mm de|0.13|241012|3|
~C|mt42con025|Ud|Soporte metálico de acero galvanizado para sujeción al forjado d|3.19|241012|3|
~C|mt42dai750a|m|Cable bus de comunicaciones, de manguera sin apantallar, de 2 hi|5.26|080617|3|
~C|mt42lin030a|m|Tubo de cobre sin soldadura, de 1/4" de diámetro y 0,8 mm de esp|2.26|071217|3|
~C|mt42lin030b|m|Tubo de cobre sin soldadura, de 3/8" de diámetro y 0,8 mm de esp|2.58|071217|3|
~C|mt42lin030c|m|Tubo de cobre sin soldadura, de 1/2" de diámetro y 0,8 mm de esp|3.5|071217|3|
~C|mt42lin030d|m|Tubo de cobre sin soldadura, de 5/8" de diámetro y 1 mm de espes|5.3|071217|3|
~C|mt42lin030f|m|Tubo de cobre sin soldadura, de 7/8" de diámetro y 1 mm de espes|7.29|071217|3|
~C|mt42lin030h|m|Tubo de cobre sin soldadura, de 1 1/8" de diámetro y 1 mm de esp|9.37|071217|3|
~C|mt42lin100a|kg|Gas refrigerante R-410A, suministrado en botella con 50 kg de re|11.48|111217|3|
~C|mt42tsb305q|Ud|Recuperador entálpico , para montaje|3978.53|071217|3|
~C|mt42vsp030h|Ud|Ventilador helicocentrífugo de perfil bajo,|63.42|290515|3|
~C|mt42www011|Ud|Repercusión por m² de material auxiliar para fijación y confecci|9.97|241012|3|
~C|mt47adh024|m²|Lámina de polietileno de 120 g.|0.45|311013|3|
~C|mt48eac010m|Ud|Almez (Celtis australis) de 14 a 16 cm de perímetro de tronco a|111.11|220915|3|
~C|mt48ele010a|Ud|GRUPO PRESION SUMERGIBLE|210.19|111217|3|
~C|mt48tie020|kg|Abono mineral complejo NPK 15-15-15.|0.7|291013|3|
~C|mt48tie030a|m³|Tierra vegetal cribada, suministrada a granel.|17.55|291013|3|
~C|mt48tif030a|kg|Abono mineral sólido, de liberación rápida.|1.48|281013|3|
~C|mt48tpg020ac|m|Tubo de polietileno, color negro, de 12 mm de diámetro exterior,|0.39|281013|3|
~C|mt48wwg010a|Ud|Arqueta de plástico, con tapa y sin fondo, de 30x30x30 cm, para|23.05|111217|3|
~C|mt48wwg100a|Ud|Boca de riego, formada por cuerpo y tapa de fundición con cerrad|76.61|111217|3|
~C|mt49arb050|Ud|Ensayo para determinar las siguientes características mecánicas:|40.45|241013|3|
~C|mt49arm050|Ud|Ensayo para determinar la carga de despegue de los nudos sobre u|38.3|241013|3|
~C|mt49hob025d|Ud|Ensayo para determinar la consistencia del hormigón fresco media|57.75|241013|3|
~C|mt50cas005a|Ud|Mes de alquiler de aseo portátil de polietileno, de 1,20x1,20x2,|79.87|070519|3|
~C|mt50cas050a|Ud|Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios en obra,|89.86|070519|3|
~C|mt50spr040b|m|Malla de señalización de polietileno de alta densidad (200 g/m²)|0.48|291013|3|
~C|mt50spr045|Ud|Tapón protector tipo seta, de color rojo, para protección de los|0.09|291013|3|
~C|mt50spr046|Ud|Brida de nylon, de 4,8x200 mm.|0.03|291013|3|
~C|mt50vbe010dbk|Ud|Valla peatonal de hierro, de 1,10x2,50 m, color amarillo, con ba|34.5|291013|3|
~C|mt50vbe020|Ud|Tubo reflectante de PVC, color naranja, para mejorar la visibili|1.99|291013|3|
~C|mt52vpm010a|m|Perfil hueco de acero galvanizado, de sección cuadrada 20x20x1,5|1.38|110418|3|
~C|mt52vpm020a|Ud|Poste de perfil hueco de acero galvanizado, de sección cuadrada|2.92|110418|3|
~C|mt52vse010a|m²|Panel de malla electrosoldada, de 50x50 mm de paso de malla y 4|5.18|110418|3|
~C|op00gra020||Grapadora de martillo.|0|300318|0|
~C|op00sop010||Soplete para soldadura de láminas asfálticas.|0|060418|0|
~T|%0000.002|Medios auxiliares.2% (s/total)|
~T|%0000.003|Medios auxiliares.3% (s/total)|
~T|'05498|Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón (amortizable en un uso). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.|
~T|01.01|Formación de armario de obra para ubicación de contador del provisional de agua según indicaciones, medidas y acabado de la compañía correspondiente. 
Incluye los trámites de solicitud necesarios para su instalación.|
~T|01.02|Suminstro y montaje de poste, base y protección cubierta para ubicación de contador del provisional eléctrico según inidicaciones de protección, medidas y acabado de la compañía correspondiente.
Incluye los trámites de solicitud necesarios para su instalación. 
|
~T|01.03|Replanteo general de obra y zonas exteriores. Marcaje de niveles, perímetro de excavación, ejes de cimentación y rampa de vehículos, localizacion de suministros y profundidad.
Las estacas que marquen las fachadas de los edificios, deberán quedar en la cota del terreno natural, fuera de la excavación y a una distancia mínima de 1m del corte de ésta. 
Los niveles de excavación se marcarán en un tablón debidamente sujeto, nivelado, aplomado y fuera del área de la cimentación, con indicación de todas las cotas.
Se realizaran un minimo de 4 replanteos topograficos, cada uno de ellos con ficheros tipo dxf y referenciados sobre la base suministrada por la propiedad.
1. replanteo general previa limpieza de solar debroce y eliminacion de arboles marcados por DF
2. Arranque cimentación.
3. Cota superior de forjado sanitario y marcando ejes de arranque de pilares de hormigon.
4. Cota superior de los pilares de formigon y marcando ejes de arranque de pilares de madera.
|
~T|02.01|Demolición de hoja de cerramiento de parcela incluyendo columnas existentes, de fábrica de marés de un grueso hasta 40cm, con martillo neumático, incluye acopio de las pìezas enteras, carga manual de escombros sobre camión o contenedor y transporte a vertedero autorizado.
Las piezas de mares se conservaran para su recolocación.
El muro de cierre de parcela a calle se mantiene.



|
~T|02.02|Desmontaje decerramiento metalico de parcela, de hasta 4 m de longitud media,  y carga manual de escombros a camión o contenedor y transporte a vertedero autorizado.|
~T|02.03|Demolición de pavimento de aglomerado asfáltico en calzada, mediante retroexcavadora con martillo rompedor, y carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor y transporte a vertedero autorizado.|
~T|02.04|Demolición de pavimento exterior de baldosas y/o losetas de hormigón panot incluye bordillo de remate con asfalto, con martillo neumático, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor y transporte a vertedero autorizado.
|
~T|03.01|Desbroce y limpieza del terreno con arbustos y tocones, hasta una profundidad mínima de 25 cm, con medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión.|
~T|03.02|Desmonte en tierra, con empleo de medios mecánicos. con nivelacion para acometener replanteo general.
|
~T|03.03|Excavación de sótanos de más de 2 m de profundidad en suelo de arcilla semidura, con medios mecánicos, retirada de los materiales excavados, carga a camión y transporte.

|
~T|03.04|Excavación y tapado con reposicion de asfalto, de tierras a cielo abierto para formación de zanjas para acomentida de instalaciones hasta una profundidad de 2 m, en acera y calzada, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la excavación, retirada de los materiales excavados y carga a camión.
Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación de las camillas en las esquinas y extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras. Refinado de fondos con extracción de las tierras. Carga a camión de las tierras excavadas.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la sección teórica por defectos imputables al Contratista. Se medirá la excavación una vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavación antes de conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente determine el Director de Ejecución de la obra.
|
~T|03.05|Trabajo necesario para el arranque de árbol de 300 cm de altura y 300 cm de diámetro de copa, mediante la utilización de medios manuales y mecánicos. Incluso p/p de tala de ramas y tronco de 20 cm de diámetro (medido a una altura de 1 m sobre el suelo), arrancado de cepa con posterior relleno del hueco de la cepa con tierra, recogida y carga sobre camión o contenedor de la broza generada.
Incluye: Protección y señalización de los espacios afectados. Tala de las ramas hasta dejar limpio el tronco. Tala del tronco a ras de cepa. Arranque de la cepa. Recogida de la broza generada. Carga sobre camión o contenedor.
|
~T|03.06|Carga de tierras de la excavación y transporte de tierras con camión a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.|
~T|03.07|Relleno en trasdós de muro de hormigón, con gravilla 20/30 mm, y compactación al 95% del Proctor Modificado con bandeja vibrante de guiado manual.|
~T|04.01|Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/12, fabricado en central y vertido desde camión, de 10 cm de espesor.Incluye encofrado previo.
|
~T|04.02|Formación de zapatas  y vigas de atado de hormigón tipo H-25/P/25/IIa elaborado en central, consistencia plástica, árido máximo de 25 mm en ambiente tipo IIa y acero tipo B-500S dispuesto según planos de proyecto, todo el conjunto encofrado, vertido, vibrado, curado y desencofrado.
Ejecución perfectamente nivelada según cotas y niveles de proyecto para recibir muretes de cimentacion de bloque de hormigón o armados, replanteo de ejes sobre hormigón de limpieza, suministro y colocación de separadores para recubrimiento sobre terreno de 8 cms. y montaje y fijación de esperas para elementos estructurales como arranques de muros y escaleras.
Incluye mermas, posible excedente, medios auxiliares, medios para el vertido, medidas de protección según plan de seguridad y salud aprobado, limpieza, recogida y retirada de material sobrante y escombros a vertedero autorizado, así como las tasas correspondientes. 
Gestión y entrega de certificados de calidad AENOR de hormigón y acero corrugado según EHE 08, NTE y CTE.
|
~T|04.03|Forjado unidireccional de hormigón armado, horizontal, altura libre de planta de hasta 3 m, canto 30 = 25+5 cm, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIb fabricado en central, y vertido con cubilote, volumen total de hormigón 0,106 m³/m², y acero UNE-EN 10080 B 500 S con una cuantía total de 2 kg/m², sobre sistema de encofrado parcial; vigueta pretensada; bovedilla de hormigón modelo Hourdis, 60x20x25 cm, fabricada con grava caliza; malla electrosoldada ME 15x15 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, en capa de compresión. Incluye zunchos, vigas armadas y macizados y pasos de instalaciones.
El acabado de fordo sera horizontal y se comprobara con nivel laser y replanteo topografico segun partida 01.03
|
~T|04.04|Fabrica de bloque hueco de hormigon tipo ital. de 25 cm. de esp., tomado con mortero de cemento portland y arena 1:4 rellenos de hormigon y armadura vert. de  2 diametro 12 en cada hueco bloque y armadura horizontal de 2 diametro 12 en cada hilada.|
~T|04.05|Formación de pilar de hormigón armado visto, con homigón tipo HA-25/B/15/IIa, tamaño máximo15 mm. y consistencia blanda elaborado en central, de diferentes secciones y armado según cuadro de pilares de plano de estructura de proyecto. Encofrado de forma que queden tablillas de madera marcadas, vertido con camión grúa y cubilote o bomba, vibrado, desencofrado y curado según normativa CTE y EHE.
Incluye medios auxiliares, medios de elevación, medidas de protección según plan de seguridad y salud aprobado, limpieza, recogida y retirada de material sobrante y escombros a vertedero autorizado, así como las tasas correspondientes, mermas, posible excedente, medios auxiliares, medios para el vertido, medidas de protección según plan de seguridad y salud aprobado, limpieza, recogida y retirada de material sobrante y escombros a vertedero autorizado, así como las tasas correspondientes, pulido y canteado de aristas.
Gestión y entrega de certificados de calidad AENOR de hormigón y acero corrugado según EHE 08, NTE y CTE.
|
~T|04.06|Formación de losa de hormigón armado de 20 cm de espesor, incluido descansillos; realizada con hormigón HA-25/P/20/IIa fabricado en central con Distintivo de calidad Oficialmente Reconocido (D.O.R.), y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 18 kg/m²; montaje y desmontaje de sistema de encofrado, con acabado tipo industrial formado por: superficie encofrante de tablones de madera de pino, amortizables en 10 usos, estructura soporte horizontal de tablones de madera de pino, amortizables en 10 usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso p/p de replanteo, elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, separadores, elementos de sustentación, fijación y apuntalamiento necesarios para la estabilidad del encofrado, líquido desencofrante para evitar la adherencia del hormigón al encofrado y curado del hormigón.
Incluye: Replanteo y marcado de niveles de plantas y rellanos. Montaje del sistema de encofrado. Colocación de las armaduras con separadores homologados. Vertido y compactación del hormigón. Curado del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. Reparación de defectos superficiales.

|
~T|04.07|Encachado de 30 cm en caja para base de solera, con aporte de grava de cantera de piedra caliza, Ø40/70 mm, y compactación mediante equipo manual con bandeja vibrante y lámina plástica antihumedad con solapes y subida perimetral en encuentro con muros, listo para base de solera.|
~T|04.08|Muro de sótano de hormigón armado, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 50 kg/m³, sin incluir encofrado.|
~T|04.09|Montaje y desmontaje de sistema de encofrado a dos caras con acabado visto, para muros de medianeras, frente edificio y zona de instalaciones, realizado con paneles metálicos o madera modulares, amortizables en 150 usos, para formación de muro de hormigón armado de hasta 3 m de altura.|
~T|04.10|Suministro e instalación de red de toma de tierra para estructura de hormigón del edificio compuesta por 80 m de cable conductor de cobre desnudo recocido de 35 mm² de sección para la línea principal de toma de tierra del edificio, enterrado a una profundidad mínima de 80 cm, 10 m de cable conductor de cobre desnudo recocido de 35 mm² de sección para la línea de enlace de toma de tierra de los pilares de hormigón a conectar y 2 picas para red de toma de tierra formada por pieza de acero cobreado con baño electrolítico de 15 mm de diámetro y 2 m de longitud, enterrada a una profundidad mínima de 80 cm. Incluso placas acodadas de 3 mm de espesor, soldadas en taller a las armaduras de los pilares, punto de separación pica-cable, soldaduras aluminotérmicas, registro de comprobación y puente de prueba. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo. Conexionado del electrodo y la línea de enlace. Montaje del punto de puesta a tierra. Trazado de la línea principal de tierra. Sujeción. Trazado de derivaciones de tierra. Conexionado de las derivaciones. Conexionado a masa de la red. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.|
~T|05.01|Suministro e instalación de estructura de madera laminada encolada, con los mecanizados necesarios realizados en taller para su instalación sin permitirse mecanizados en obra, de Pino Douglas, sin albura ( 5% como  máximo), en calidad GL28H, cepillada y con certificado de explotación sostenible para los elementos que van al exterior.
La estructura se compone de 5 pórticos de madera de 25,8 metros de longitud total con 5 vanos cada pórtico resueltos mediante pilares triples de 2x105x688 + 1x105x391 mm de sección, para los pilares centrales y de 2x105x391 + 1x105x325 mm de sección separados para los pilares extremos. Los pórticos se encuentran separados 5,20 metros.
Sobre los citados pilares descansan vigas simples de 105x457 en 3 de los 5 vanos (los de menor longitud) y vigas dobles de 105x457 mm de sección en los 2 vanos restantes.
Sobre las vigas se apoyan correas de madera de 105x391 mm de sección y 600 mm de intereje entre sí sobre las que descansa el panel de cubierta a excepción del vano central, donde para conseguir el alzamiento de un lucernario se disponen correas de 105x1150 mm de sección, que a su vez tienen apoyadas en su cara superior dinteles de 105x688 mm de sección separados 5,20 metros entre sí y permitiendo en sus huecos entre testas la entrada de luz.
Proteccion de la madera clase NP3 suministrada de fabrica.
La empresa instaladora de la estructura de madera y del panel sándwich Insitu facilitará a la DF los correspondientes planos de montaje.
El suministro e instalación de la estructura de madera, del panel sándwich de cubierta y la impermeabilización final exterior será realizado por la misma empresa.
|
~T|05.02|Suministro e instalación de estructura de madera laminada encolada, de Picea Abies en calidad visible con los mecanizados necesarios realizados en taller para su instalación sin permitirse mecanizados en obra, clase resistente GL28H, cepillada y con certificado de explotación sostenible, para los elementos interiores.
La estructura se compone de 5 pórticos de madera de 25,8 metros de longitud total con 5 vanos cada pórtico resueltos mediante pilares triples de 2x105x688 + 1x105x391 mm de sección, para los pilares centrales y de 2x105x391 + 1x105x325 mm de sección separados para los pilares extremos. Los pórticos se encuentran separados 5,20 metros.
Sobre los citados pilares descansan vigas simples de 105x457 en 3 de los 5 vanos (los de menor longitud) y vigas dobles de 105x457 mm de sección en los 2 vanos restantes.
Sobre las vigas se apoyan correas de madera de 105x391 mm de sección y 600 mm de intereje entre sí sobre las que descansa el panel de cubierta a excepción del vano central, donde para conseguir el alzamiento de un lucernario se disponen correas de 105x1150 mm de sección, que a su vez tienen apoyadas en su cara superior dinteles de 105x688 mm de sección separados 5,20 metros entre sí y permitiendo en sus huecos entre testas la entrada de luz.
Proteccion de la madera clase NP3 suministrada de fabrica.
La empresa instaladora de la estructura de madera y del panel sándwich Insitu facilitará a la DF los correspondientes planos de montaje.
El suministro e instalación de la estructura de madera, del panel sándwich de cubierta y la impermeabilización final exterior será realizado por la misma empresa.
|
~T|05.03|Suministro e instalación de herrajes metálicos de acero ( calidad S275 ) y tornillería para las uniones madera-madera y madera hormigón. La parte vista de los herrajes de acero a pilar de hormigón irán pintados con dos manos de pintura epoxi.
Todos los Herrajes completamente ocultos, sin tuercas o bulones vistos, uniones internas realizadas mediante resinas epoxi de alta capilaridad y garantizando una total cohesión madera-metal.
Incluye apuntalamiento, fijado con gatos estructurales de grandes diomensiones, y medio auxiliar de camion con pluma para fijado previo al vertido d las resinas.
Todas las uniones se han considerado rigidas.
Las resinas epoxy tendrán las siguientes características:

Peso específico a 23 ± 2°C:	   aprox. 1.45 kg/dm³
Relación estequiométrica (volumen):	 A : B = 100 : 50
Tiempo de vida a 23 ± 2°C 150 cc:	minutos 50 - 60
Tiempo de trabajabilidad de la mezcla a 23 ± 2°C:		 minutos 25 - 30
Coeficiente de dilatación térmica lineal:	   aprox. 7.5x10-5 °C -1
Trannsición vítrea máx.:   65 °C
Carga unitaria de rotura por compresión >= 80 MPa
Carga unitaria de rotura por flexotracción >=  50 MPa
Carga unitaria de rotura por tracción >= 38 MPa
Carga unitaria de rotura por corte >=  40 MPa
Módulo elástico por compresión >= 7200 MPa
Adhesión a la madera (picea) resistente al arranque:	tipo de rotura 100% cohesión madera
Carga unitaria de rotura por flexotracción madera/hierro:	tipo de rotura 100% cohesión madera
Contracción:	 aprox. 0.35 x 10-3  %

Valores certificados por ensayos de laboratorio.

Las dimensiones, tipología, secciones, etc.. de los herrajes se definirán por la empresa que realice la instalación.
|
~T|05.04|Suministro e instalación de herrajes metálicos de acero ( calidad S275 ) y tornillería para las uniones madera-madera y madera hormigón. La parte vista de los herrajes de acero a pilar de hormigón irán pintados con dos manos de pintura epoxi.
Todos los Herrajes completamente ocultos, sin tuercas o bulones vistos, uniones internas realizadas mediante resinas epoxi de alta capilaridad y garantizando una total cohesión madera-metal.
Incluye apuntalamiento, fijado con gatos estructurales de grandes diomensiones, y medio auxiliar de camion con pluma para fijado previo al vertido d las resinas.
Todas las uniones se han considerado rigidas.

Las resinas epoxy tendrán las siguientes características:

Peso específico a 23 ± 2°C:	   aprox. 1.45 kg/dm³
Relación estequiométrica (volumen):	 A : B = 100 : 50
Tiempo de vida a 23 ± 2°C 150 cc:	minutos 50 - 60
Tiempo de trabajabilidad de la mezcla a 23 ± 2°C:		 minutos 25 - 30
Coeficiente de dilatación térmica lineal:	   aprox. 7.5x10-5 °C -1
Trannsición vítrea máx.:   65 °C
Carga unitaria de rotura por compresión >= 80 MPa
Carga unitaria de rotura por flexotracción >=  50 MPa
Carga unitaria de rotura por tracción >= 38 MPa
Carga unitaria de rotura por corte >=  40 MPa
Módulo elástico por compresión >= 7200 MPa
Adhesión a la madera (picea) resistente al arranque:	tipo de rotura 100% cohesión madera
Carga unitaria de rotura por flexotracción madera/hierro:	tipo de rotura 100% cohesión madera
Contracción:	 aprox. 0.35 x 10-3  %

Valores certificados por ensayos de laboratorio.

Las dimensiones, tipología, secciones, etc.. de los herrajes se definirán por la empresa que realice la instalación.
|
~T|05.05|Suministro e instalación de herrajes metálicos de acero ( calidad S275 ) y tornillería para las uniones madera-madera y madera hormigón. La parte vista de los herrajes de acero a pilar de hormigón irán pintados con dos manos de pintura epoxi.
Todos los Herrajes completamente ocultos, sin tuercas o bulones vistos, uniones internas realizadas mediante resinas epoxi de alta capilaridad y garantizando una total cohesión madera-metal.
Incluye apuntalamiento, fijado con gatos estructurales de grandes diomensiones, y medio auxiliar de camion con pluma para fijado previo al vertido d las resinas.
Todas las uniones se han considerado rigidas.
Las resinas epoxy tendrán las siguientes características:

Peso específico a 23 ± 2°C:	   aprox. 1.45 kg/dm³
Relación estequiométrica (volumen):	 A : B = 100 : 50
Tiempo de vida a 23 ± 2°C 150 cc:	minutos 50 - 60
Tiempo de trabajabilidad de la mezcla a 23 ± 2°C:		 minutos 25 - 30
Coeficiente de dilatación térmica lineal:	   aprox. 7.5x10-5 °C -1
Trannsición vítrea máx.:   65 °C
Carga unitaria de rotura por compresión >= 80 MPa
Carga unitaria de rotura por flexotracción >=  50 MPa
Carga unitaria de rotura por tracción >= 38 MPa
Carga unitaria de rotura por corte >=  40 MPa
Módulo elástico por compresión >= 7200 MPa
Adhesión a la madera (picea) resistente al arranque:	tipo de rotura 100% cohesión madera
Carga unitaria de rotura por flexotracción madera/hierro:	tipo de rotura 100% cohesión madera
Contracción:	 aprox. 0.35 x 10-3  %

Valores certificados por ensayos de laboratorio.

Las dimensiones, tipología, secciones, etc.. de los herrajes se definirán por la empresa que realice la instalación.
|
~T|05.06|Suministro y montaje de entramado ligero de madera aserrada de abeto (Abies alba) para muro estructural, con acabado cepillado, compuesto por piezas horizontales, verticales e inclinadas de 38x140 mm de sección y hasta 5 m de longitud, calidad estructural S10 según DIN 4074, clase resistente C24 según UNE-EN 338 y UNE-EN 1912 y protección frente a agentes bióticos que se corresponde con la clase de penetración NP2 (3 mm en las caras laterales de la albura) según UNE-EN 351-1, trabajada en taller; desolidarización con banda resiliente de caucho EPDM extruido, de 5 mm de espesor y 95 mm de anchura; sellado de juntas entre entramados ligeros de madera con banda de sellado compresible de caucho sintético EPDM, de 43 mm de anchura, fijada con grapas; resolución de encuentros con elementos de fijación mecánica, de acero galvanizado tipo DX51D+Z275N y cinta autoadhesiva de polietileno, con adhesivo acrílico sin disolventes, armadura de polietileno y película de separación de papel siliconado, de 0,34 mm de espesor y 60 mm de anchura, previa aplicación de imprimación incolora a base de una dispersión acrílica sin disolventes. Incluso grapas de fijación, cortes, entalladuras para su correcto acoplamiento, nivelación y colocación de los elementos de atado y refuerzo. Trabajado en taller y colocado en obra.
Incluye: Replanteo y marcado de ejes. Colocación de la banda desolidarizadora TIPO juntas de EPDM expandido elástico con una anchura de 80 mm o 45 mm con doble borde lateral de 10 mm para garantizar la estanqueidad al aire, al agua, al viento y al vapor en las uniones de construcciones de madera entre las paredes de paneles o de marco o entre las paredes y las soleras. La aplicación adicional de las juntas GAE LVD impermeabilizan frente al agua, al aire y al viento la parte inferior de los marcos de las ventanas, gracias a su colocación entre el umbral de puertas para balcón y el apoyo en el suelo o bajo el marco apoyadas sobre la repisa o el premarco. Preparación del entramado para su descarga. Colocación y fijación provisional del entramado. Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones. Fijación definitiva del entramado. Colocación de la cinta de sellado.
Criterio de medición de proyecto: Volumen de las piezas del entramado, medido según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico de las piezas del entramado ejecutado según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la descarga del entramado ligero de madera, por medio de ganchos con tornillos.
|
~T|05.07|Suministro y montaje de entramado ligero de madera aserrada de abeto (Abies alba) para muro estructural, con acabado cepillado, compuesto por piezas horizontales, verticales e inclinadas de 38x89 mm de sección y hasta 5 m de longitud, calidad estructural S10 según DIN 4074, clase resistente C24 según UNE-EN 338 y UNE-EN 1912 y protección frente a agentes bióticos que se corresponde con la clase de penetración NP2 (3 mm en las caras laterales de la albura) según UNE-EN 351-1, trabajada en taller; desolidarización con banda resiliente de caucho EPDM extruido, de 5 mm de espesor y 95 mm de anchura; sellado de juntas entre entramados ligeros de madera con banda de sellado compresible de caucho sintético EPDM, de 43 mm de anchura, fijada con grapas; resolución de encuentros con elementos de fijación mecánica, de acero galvanizado tipo DX51D+Z275N y cinta autoadhesiva de polietileno, con adhesivo acrílico sin disolventes, armadura de polietileno y película de separación de papel siliconado, de 0,34 mm de espesor y 60 mm de anchura, previa aplicación de imprimación incolora a base de una dispersión acrílica sin disolventes. Incluso grapas de fijación, cortes, entalladuras para su correcto acoplamiento, nivelación y colocación de los elementos de atado y refuerzo. Trabajado en taller y colocado en obra.
Incluye: Replanteo y marcado de ejes. Colocación de la banda desolidarizadora tipo juntas de EPDM expandido elástico con una anchura de 80 mm o 45 mm con doble borde lateral de 10 mm para garantizar la estanqueidad al aire, al agua, al viento y al vapor en las uniones de construcciones de madera entre las paredes
de paneles o de marco o entre las paredes y las soleras. La aplicación adicional de las juntas GAE LVD impermeabilizan frente al agua, al aire y al viento la parte inferior de los marcos de las ventanas, gracias a su colocación entre el umbral de puertas para balcón y el apoyo en el suelo o bajo el marco apoyadas sobre la repisa o el premarco. Preparación del entramado para su descarga. Colocación y fijación provisional del entramado. Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones. Fijación definitiva del entramado. Colocación de la cinta de sellado.
Criterio de medición de proyecto: Volumen de las piezas del entramado, medido según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico de las piezas del entramado ejecutado según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la descarga del entramado ligero de madera, por medio de ganchos con tornillos.|
~T|05.08|Suministro y montaje de muro estructural de panel contralaminado de madera (CLT) de superficie media mayor de 6 m², de 60 mm de espesor, formado por tres capas de tablas de madera, encoladas con adhesivo sin urea-formaldehído, con capas sucesivas perpendiculares entre sí y disposición transversal de las tablas en las capas exteriores, acabado superficial calidad no vista en ambas caras, de madera de abeto rojo (Picea abies) y pino silvestre (Pinus sylvestris), clase de servicio 1 y 2, según UNE-EN 1995-1-1, Euroclase D-s2, d0 de reacción al fuego, conductividad térmica 0,13 W/(mK), densidad 490 kg/m³, calor específico 1600 J/kgK, factor de resistencia a la difusión del vapor de agua 20 contenido de humedad a la entrega del 12% (+/- 2%), clase resistente C24 y módulo de elasticidad paralelo de 12500 N/mm², con tratamiento superficial hidrofugante, transparente; desolidarización con banda resiliente de caucho EPDM extruido, de 5 mm de espesor y 95 mm de anchura, fijada con grapas; refuerzo de juntas entre paneles, mediante paneles machihembrados para su correcto acoplamiento fijados con tornillos autoperforantes de cabeza ancha, de acero zincado con revestimiento de cromo y sellado interior con cinta adhesiva por ambas caras, de goma butílica, con armadura de poliéster; resolución de encuentros, con tornillos autoperforantes de cabeza ancha, de acero zincado con revestimiento de cromo sellado interior con cinta adhesiva por ambas caras, de goma butílica, con armadura de poliéster y sellado exterior con cinta autoadhesiva de polietileno con adhesivo acrílico sin disolventes, con armadura de polietileno y película de separación de papel siliconado, previa aplicación de imprimación incolora a base de una dispersión acrílica sin disolventes; fijación de paneles con elementos de fijación mecánica, de acero galvanizado tipo DX51D+Z275N. Incluso cortes, entalladuras para su correcto acoplamiento, nivelación y colocación de los elementos de atado y refuerzo. Trabajado en taller y colocado en obra.
Incluye: Replanteo y marcado de ejes. Colocación de la banda desolidarizadora tipo juntas de EPDM expandido elástico con una anchura de 80 mm
o 45 mm con doble borde lateral de 10 mm para garantizar la estanqueidad al aire, al agua, al viento y al vapor en las uniones de construcciones de madera entre las paredes
de paneles o de marco o entre las paredes y las soleras. La aplicación adicional de las juntas GAE LVD impermeabilizan frente al agua, al aire y al viento la parte inferior de los marcos de las ventanas, gracias a su colocación entre el umbral de puertas para balcón y el apoyo en el suelo o bajo el marco apoyadas sobre la repisa o el premarco. Preparación de los paneles para su descarga. Colocación y fijación provisional de los paneles. Aplomado y nivelación mediante rastreles de madera laminada GL24h. Ejecución de las uniones. Fijación definitiva de los paneles. Resolución de encuentros.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin deducir huecos.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin deducir huecos. Se consideran incluidos todos los elementos integrantes de la estructura señalados en los planos y detalles del Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la descarga del panel, por medio de eslingas.
|
~T|05.09|Suministro y colocación de tablero estructural de madera tipo tricapa de 19 mm de espesor, machihembrado en sus cuatro cantos, fijado con tornillos autoperforantes de cabeza ancha, de acero zincado con revestimiento de cromo, para arriostramiento de entramado ligero de madera en muro estructural. Incluso p/p de cortes y refuerzo de cantos con tornillos.
Incluye: Replanteo. Fijación del tablero al entramado ligero de madera.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin deducir huecos menores de 1 m² y deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 1 m², el exceso sobre 1 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin deducir huecos menores de 1 m² y deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 1 m², el exceso sobre 1 m².
|
~T|05.10|Paneles de ariostramiento formado por dos placas de yeso natural obtenidas a partir de aglutinar agua, yeso y fibra de celulosa obtenida del reciclaje del papel, conformando una masa homogénea sin ningún tipo de cola o compuesto químico, de lo que resulta un material inodoro. Una vez aglutinada la mezcla, se prensa y se seca, imprimándola luego con hidrofugante.
Diseñadas y ensayadas para trabajar tanto con una estructura de acero galvanizado como de listones de pino.
y con valores de compartamiento acustico a ruido aéreo: Ra=45dBA|
~T|05.11|Suministro y colocación de viga de madera laminada encolada homogénea, de 33 ó 45 mm de espesor de las láminas y sección constante, de 10x20 a 12x25 cm de sección y hasta 5 m de longitud, para aplicaciones estructurales, clase resistente GL-24h según UNE-EN 390 y UNE-EN 1194 y protección frente a agentes bióticos que se corresponde con la clase de penetración NP3 (3 mm en las caras laterales de la albura) según UNE-EN 351-1. Incluso cortes, entalladuras para su correcto acoplamiento, nivelación y colocación de los elementos de atado y refuerzo. Trabajada en taller y colocada en obra.
Incluye: Replanteo y marcado de ejes, en los puntos de apoyo de las vigas. Colocación y fijación provisional de la viga. Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones, y herrajes ocultos necesarios para fijacion definitiva. Comprobación final del aplomado y de los niveles.


|
~T|05.12|Suministro y colocación de tablero estructural de madera tipo tricapa de 27 mm de espesor, machihembrado en sus cuatro cantos, fijado con tornillos autoperforantes de cabeza ancha, de acero zincado con revestimiento de cromo, para arriostramiento de entramado ligero de madera en muro estructural. Incluso p/p de cortes y refuerzo de cantos con tornillos.
Incluye: Replanteo. Fijación del tablero al entramado ligero de madera y Proceso de barnizado consistente en la aplicación de 4 manos de lasur, con alto contenido en sólidos, a poro abierto y en base agua. Con función fungicida, insecticida, antimicrobiana, antibactericida e hidrófuga.Todo ello con el color elegido por DF.
Primero, lijado de la estructura antes de barnizar, con lija grano 120, después, aplicar dos manos de lasur fondo o impregnante ( LM-746/XX) con pistola airless y con un intervalo de como mínimo 6 horas entre capas. Después, aplicar una primera mano de Lasur acabado (EL-5230/XX) con un contenido en sólidos del 35%, mediante pistola airless de paso de boquilla de 13-15 y con una presión de entre 90 -150 bares, para conseguir un grosor de 200 micras por capa como mínimo (en húmedo). Después, lijado fino con lija de grano 220 y aplicación de la segunda mano de acabado, de las mismas características que la anterior. Los acabados aplicados con un intervalo de 24 horas entre capas. Todo ello aplicado con un entorno máximo del 60 % de humedad y de 15º de temperatura como mínimo. La DF podrá revisar y comprobar el proceso de barnizado.
Se valorará la aportación de garantía de durabilidad en el barnizado al exterior por parte de la empresa responsable de dicho barnizado. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin deducir huecos menores de 1 m² y deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 1 m², el exceso sobre 1 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin deducir huecos menores de 1 m² y deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 1 m², el exceso sobre 1 m².|
~T|06.01|Suministro y colocación de placa rígida  de lana de roca de 80 mm de grosor y 150 kg/m3 de densidad.|
~T|06.02|Suministro y colocación de lámina acústica  bituminosa armada, compuesta por un mástico bituminoso de betún modificado con elastómero (SBS), usando como carga filler de barita, y en sus caras externas un filme de polietileno de alta densidad de 50 y 100 GG.
PROPIEDADES FISICAS (según norma UNE) 
LáminaMasa Nominal, kg/m² 6,50. Mínima, kg/m² 6,35. 
Resistencia: 
Tracción Longitudinal N/5 cm, mínimo 200. 
Transversal N/5 cm, mínimo 175. 
Armadura Fibra de vidrio g/m² 60. 
Resistencia Desgarro Longitudinal N/5 cm, mínimo 125. 
Transversal N/5 cm, mínimo 89. 
Plegabilidad en frío a -15 ºC +. 
Mástico bituminoso con elastómero: 
Punto de reblandecimiento º C, mínimo 90 
Penetración a 25 ºC, mm/10 30-50 . 
Densidad nominal 1,45. 
Condiciones: 
R Aislamiento Acústico de dB a 100 Hz entre elementos rígidos 8. 
R Aislamiento Acústico de dB a 100 Hz entre elementos resortes 12. 
MODO DE EMPLEO Y CAMPO DE APLICACION: 
Se utiliza entre elementos rígidos como placas de cartón-yeso para mejorar el aislamiento a bajas frecuencias de otros aislamientos, tanto en paramentos verticales como en horizontales. También como banda de apoyo para dejar flotante muros y estructuras de cartón-yeso. Utilizado entre elementos resortes (fibras, lanas de roca) para incrementar el aislamiento global del tratamiento, mejorando significativamente en bajas fracuencias ,(efecto membrana dentro de sistemas masa-resorte-masa)|
~T|06.03|Suministro y colocación de placa rígida de lana de roca de 80 mm de espesor y de 90 Kg/m3 de densidad.|
~T|06.04|Suministro y colocación de tablero de fibras sintéticas coretech de 16 mm de grosor, atornillado al otro tablero inferior coretech con tornilos de rosca madera, HBS de 6x220mm. Se incluye sellado de las juntas del tablero exterior con masilla de poliuretano.|
~T|06.05|Suministro y colocación de rastreles de madera de Picea Abies, atornillados al tablero exterior, con tornillos rosca de madera, para la formación de las pendientes de la cubierta según proyecto, colocados cada 60 cm para rellenar los huecos con lana de roca de baja densidad y sobre dichos rastreles suministro y colocación de otro tablero coretech de 19 mm de grosor, atornillado a dichos rastreles, con tornillos todo rosca de madera y  sellado con masilla de poliuretano.|
~T|06.06|Suministro y montaje de cobertura de faldones de cubiertas inclinadas, con una pendiente mayor del 2%, mediante chapa perfilada ondulada de acero prelacado en color blanco, de 0,6 mm de espesor, en perfil comercial prelacado por la cara exterior, fijada mecánicamente rastreles y contrarastreles anclados devidamente a  soporte previamente impermeabilizado . Incluso p/p de cortes, solapes, tornillos y elementos de fijación, accesorios, juntas, rastreles y contra rastreles, y fijacion de los mismos
Incluye: Replanteo de las chapas por faldón. Corte, preparación y colocación de las chapas. Ejecución de juntas y perímetro. Fijación mecánica de las chapas perfiladas.

|
~T|07.01|Barrera de vapor con estanqueidad al aire, de polipropileno, con armadura, de 0,15 mm de espesor y 100 g/m², de 107 m de espesor de aire equivalente frente a la difusión de vapor de agua, según UNE-EN 1931, (Euroclase E de reacción al fuego según UNE-EN 13501-1); colocada por el interior del cerramiento vertical. Incluso grapas para fijación a la superficie soporte, cinta autoadhesiva para sellado de juntas.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie. Corte y preparación. Fijación. Corte de la cinta de sellado. Colocación de la cinta de sellado perimetral garantizado el sellado al aire y al agua
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
|
~T|07.02|Lámina transpirable de poliuretano termoplástico, con armadura de poliéster, de 1 mm de espesor y 210 g/m², de 0,15 m de espesor de aire equivalente frente a la difusión de vapor de agua, según UNE-EN 1931, estanqueidad al agua clase W1 según UNE-EN 1928, (Euroclase E de reacción al fuego, según UNE-EN 13501-1); colocada por el exterior del cerramiento vertical. Incluso grapas para fijación a la superficie soporte, cinta autoadhesiva para sellado de juntas.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie. Corte y preparación. Fijación. Corte de la cinta de sellado. Colocación de la cinta de sellado garantizando la estanqueidad al paso del aire y el agua
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
|
~T|07.03|Formación de cubierta plana no transitable, no ventilada, con grava, tipo invertida, pendiente del 1% al 5%, compuesta de los siguientes elementos: CAPA SEPARADORA BAJO FORMACIÓN DE PENDIENTES: lámina de polietileno de alta densidad, de 0,75 mm de espesor y 705 g/m², (Euroclase E de reacción al fuego); FORMACIÓN DE PENDIENTES: mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas con maestras de ladrillo cerámico hueco doble y capa de 3 cm de espesor medio a base de hormigón ligero, de resistencia a compresión 1,5 MPa y 480 kg/m³ de densidad, premezclado con arcilla expandida de granulometría entre 3 y 9 mm, cemento gris y aditivos; IMPERMEABILIZACIÓN: tipo monocapa, no adherida, formada por una lámina de caucho sintético EPDM de alta densidad, de 1,2 mm de espesor, fijada al soporte en perímetro y juntas y solapes fijados con cinta autoadhesiva, de 76 mm de anchura, previa aplicación de imprimación con base disolvente; CAPA SEPARADORA BAJO AISLAMIENTO: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, con una resistencia a la tracción longitudinal de 6,8 kN/m, una resistencia a la tracción transversal de 7,8 kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforación dinámica según UNE-EN ISO 13433 inferior a 3 mm, resistencia CBR a punzonamiento 1,7 kN y una masa superficial de 500 g/m²; AISLAMIENTO TÉRMICO: panel rígido de poliestireno extruido, de superficie lisa y mecanizado lateral a media madera, de 50 mm de espesor, resistencia a compresión >= 300 kPa, resistencia térmica 1,5 m²K/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK); CAPA SEPARADORA BAJO PROTECCIÓN: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, con una resistencia a la tracción longitudinal de 6,8 kN/m, una resistencia a la tracción transversal de 7,8 kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforación dinámica según UNE-EN ISO 13433 inferior a 3 mm, resistencia CBR a punzonamiento 1,7 kN y una masa superficial de 500 g/m²; CAPA DE PROTECCIÓN: Capa de canto rodado de 16 a 32 mm de diámetro, exenta de finos, extendida con un espesor medio de 10 cm.
Incluye: Replanteo de los puntos singulares. Replanteo de las pendientes y trazado de limatesas, limahoyas y juntas. Colocación de la capa separadora bajo formación de pendientes. Formación de pendientes mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas con maestras de ladrillo. Relleno de juntas con poliestireno expandido. Vertido y regleado del hormigón ligero hasta alcanzar el nivel de coronación de las maestras. Limpieza y preparación de la superficie en la que ha de aplicarse la impermeabilización. Colocación de la impermeabilización. Colocación de la capa separadora bajo aislamiento. Revisión de la superficie base en la que se realiza la fijación del aislamiento de acuerdo con las exigencias de la técnica a emplear. Corte, ajuste y colocación del aislamiento. Colocación de la capa separadora bajo protección. Vertido y extendido de la capa de protección de grava.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto, desde las caras interiores de los antepechos o petos perimetrales que la limitan.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, desde las caras interiores de los antepechos o petos perimetrales que la limitan.|
~T|07.04|Formación de drenaje de muro de sótano o estructura enterrada, por su cara exterior, mediante lámina drenante nodular de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE), con nódulos de 8 mm de altura, resistencia a la compresión 150 kN/m² según UNE-EN ISO 604, capacidad de drenaje 5 l/(s·m) y masa nominal 0,5 kg/m²; sujeta al paramento vertical mediante fijaciones mecánicas (2 ud/m²), con los nódulos contra el muro previamente impermeabilizado. Incluso p/p de limpieza y preparación de la superficie, solapes horizontales y verticales, remates de esquinas y rincones y colocación de perfil metálico de remate superior (0,3 m/m²).
Incluye: Realización de trabajos auxiliares en la superficie soporte (conformado de ángulos, paso de tubos, etc.). Limpieza y preparación de la superficie en la que ha de aplicarse la lámina drenante. Colocación de la lámina drenante. Tratamiento de los elementos singulares (ángulos, aristas, etc.).
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, incluyendo las entregas y los solapes.|
~T|07.05|Formación de impermeabilización de muro de sótano o estructura enterrada, por su cara exterior, mediante lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-30-FP, con armadura de fieltro de poliéster no tejido de 160 g/m², de superficie no protegida, previa imprimación con emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB (rendimiento: 0,5 kg/m²). Incluso p/p de limpieza y preparación de la superficie, solapes y bandas de refuerzo en la coronación y en la entrega al pie del muro en su encuentro con la cimentación.
Incluye: Realización de trabajos auxiliares en la superficie soporte (conformado de ángulos, paso de tubos, etc.). Limpieza y preparación de la superficie en la que ha de aplicarse la impermeabilización. Aplicación de la capa de imprimación. Ejecución de la impermeabilización. Tratamiento de los elementos singulares (ángulos, aristas, etc.). Sellado de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, incluyendo las entregas y los solapes.|
~T|08.01|Suministro y colocación de aislamiento térmico por el interior en fachada de doble hoja de fábrica cara vista, formado por panel rígido de lana mineral, según UNE-EN 13162, no revestido, de 140 mm de espesor, colocado a tope para evitar puentes térmicos, fijado mecánicamente y posterior sellado de todas las uniones entre paneles con cinta de sellado de juntas. Incluso p/p de cortes, fijaciones y limpieza.
Incluye: Corte y preparación del aislamiento. Colocación del aislamiento.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Descripción: Panel rígido de lana de roca volcánica de Doble Densidad
no revestido de 14 cm, específi co para fachadas con sistemas de aislamiento
térmico por el exterior (SATE). La capa exterior de alta densidad (marcada
con dos líneas) asegura una adherencia óptima del revoco y mejora el
comportamiento mecánico. La capa interna de densidad inferior optimiza
las prestaciones térmicas del panel y permite la máxima adaptabilidad al
soporte.
Aplicación: Aislamiento para sistemas compuestos de aislamiento
térmico por el exterior (SATE) en fachadas. Obra nueva y rehabilitación.
Ventajas: Excelente rendimiento térmico; gracias a su conductividad
térmica. Ideal para edifi cios de altas prestaciones energéticas. Fácil
y rápida instalación. Excelente adaptabilidad al soporte. Óptimas
prestaciones acústicas.

 Doble Densidad: capa superior 150 kg/m3
 ; capa inferior 95 kg/m3
¦ Euroclase A1
¦ Fijación: se combina fi jación mecánica (vista) 
¦ ? = 0,035 W/(mK)
¦ Palets / Camión: 22 palets

|
~T|08.02|Suministro y colocación de aislamiento térmico por el interior en fachada de doble hoja de fábrica cara vista, formado por panel rígido de lana mineral, según UNE-EN 13162, no revestido, de 100 mm de espesor, colocado a tope para evitar puentes térmicos, fijado mecánicamente y posterior sellado de todas las uniones entre paneles con cinta de sellado de juntas. Incluso p/p de cortes, fijaciones y limpieza.
Incluye: Corte y preparación del aislamiento. Colocación del aislamiento.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Descripción: Panel rígido de lana de roca volcánica de Doble Densidad
no revestido de 10 cm, específi co para fachadas con sistemas de aislamiento
térmico por el exterior (SATE). La capa exterior de alta densidad (marcada
con dos líneas) asegura una adherencia óptima del revoco y mejora el
comportamiento mecánico. La capa interna de densidad inferior optimiza
las prestaciones térmicas del panel y permite la máxima adaptabilidad al
soporte.
Aplicación: Aislamiento para sistemas compuestos de aislamiento
térmico por el exterior (SATE) en fachadas. Obra nueva y rehabilitación.
Ventajas: Excelente rendimiento térmico; gracias a su conductividad
térmica. Ideal para edifi cios de altas prestaciones energéticas. Fácil
y rápida instalación. Excelente adaptabilidad al soporte. Óptimas
prestaciones acústicas.

 Doble Densidad: capa superior 150 kg/m3
 ; capa inferior 95 kg/m3
¦ Euroclase A1
¦ Fijación: se combina fi jación mecánica (vista) 
¦ ? = 0,035 W/(mK)
¦ Palets / Camión: 22 palets|
~T|08.03|Suministro y colocación de aislamiento térmico por el interior en fachada de doble hoja de fábrica cara vista, formado por panel rígido de lana mineral, según UNE-EN 13162, no revestido, de 40 mm de espesor, colocado a tope para evitar puentes térmicos, fijado mecánicamente y posterior sellado de todas las uniones entre paneles con cinta de sellado de juntas. Incluso p/p de cortes, fijaciones y limpieza.
Incluye: Corte y preparación del aislamiento. Colocación del aislamiento.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Descripción: Panel rígido de lana de roca de alta densidad no revestido.
Aplicación: Rehabilitación. Aislamiento de puentes térmicos en SATE,
como huecos y ventanas.
Ventajas: Buen rendimiento térmico y de reacción al fuego.
Buena estabilidad dimensional y comportamiento mecánico.
¦ Densidad nominal 155 kg/m3
¦ Euroclase A1
¦ Fijación: adhesiva
¦ ? = 0,038 W/(mK)
¦ Palets / Camión: 44 palets
|
~T|08.04|Suministro y colocación de aislamiento térmico por el interior en fachada de doble hoja de fábrica cara vista, formado por panel rígido de lana mineral, según UNE-EN 13162, no revestido, de 80 mm de espesor, colocado a tope para evitar puentes térmicos, fijado mecánicamente y posterior sellado de todas las uniones entre paneles con cinta de sellado de juntas. Incluso p/p de cortes, fijaciones y limpieza.
Incluye: Corte y preparación del aislamiento. Colocación del aislamiento.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Descripción: Panel semirrígido de lana de roca no revestido.
Aplicación: Aislamiento térmico y acústico de cerramientos verticales,
separativos o distributivos de placa de yeso laminado o doble hoja cerámica,
cerramientos horizontales sobre falso techo, en cubiertas inclinadas por el
interior, fachadas ventiladas y bajo forjados en contacto por el exterior o espacios
no habitables.
Ventajas: Aislamiento acústico y térmico superior. Contribuye a la resistencia al fuego
del sistema, con una manejabilidad perfecta. Buenas prestaciones mecánicas.
¦ Densidad nominal 70 kg/m3
¦ Euroclase A1
¦ ? = 0,034 W/(mK)
¦ Palets / Camión: 22 palets|
~T|08.05|Suministro y colocación de revestimiento ligero mediante losetas de corcho de 600x300x3 mm, acabado natural, colocadas con adhesivo de reacción de poliuretano sobre la superficie regularizada de paramentos verticales interiores. Incluso p/p de preparación y limpieza de la superficie, formación de encuentros, cortes del material y remates perimetrales.
Incluye: Preparación y limpieza de la superficie a revestir. Replanteo de juntas, huecos y encuentros. Replanteo de las losetas. Aplicación del adhesivo. Colocación, aplomado y nivelación del corcho. Resolución del perímetro del revestimiento. Repaso de la superficie, eliminando excesos de adhesivo.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².
|
~T|09.01|Suministro y montaje de tubería enterrada de drenaje, con una pendiente mínima del 0,50%, para captación de aguas subterráneas, de tubo flexible de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE) ranurado corrugado circular de doble pared para drenaje, enterrado, de 200 mm de diámetro interior nominal, según UNE 53994-EX, colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I, de 10 cm de espesor, en forma de cuna para recibir el tubo y formar las pendientes. incluso p/p de juntas y piezas complementarias; relleno lateral y superior hasta 25 cm por encima de la generatriz superior del tubo con grava filtrante sin clasificar, sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas por encima de la grava filtrante. Totalmente montada, conexionada a la red de saneamiento y probada mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Formación de la solera de hormigón. Descenso y colocación de los tubos en el fondo de la zanja. Montaje e instalación de la tubería. Ejecución del relleno envolvente. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.|
~T|10.01|Hoja exterior en cerramiento de parcela, de 20 cm de espesor de fábrica, de pieza de marés de Porreres, de 80x40x20 cm, con junta de 1 cm, recibida con mortero de cemento mallorquín y arena confeccionado en obra, con 650 kg/m³ de cemento, color gris, dosificación 1:1,5, suministrado en sacos; revestimiento de los frentes de forjado con piezas especiales de marés, colocadas con mortero de alta adherencia, formación de dinteles mediante piezas de dintel especialmente seleccionadas y de las dimensiones adecuadas.|
~T|10.02|Suministro y montaje de sistema de revestimiento para fachada ventilada, formado tableros tricapa acabados en pino Douglas preparados para exterior, con borde machihembrado, acabado barnizado, de 3000x80x22 mm, con clase de uso 1 y 2, según UNE-EN 335, ancladas a el muro estructural de entramado ligero de madera con rastreles de 100x50 mm de sección, de madera de pino (Pinus pinaster), con el tratamiento adecuado, con clase de uso 2 y 3 según UNE-EN 335, acabado cepillado, con humedad inferior al 20%, colocados sobre cinta autoadhesiva de goma butílica, con film soporte de polietileno y película de separación, de 1 mm de espesor y 50 mm de anchura. Incluso p/p de formación de dinteles, vierteaguas, jambas y mochetas, juntas y ejecución de encuentros y puntos singulares.
Incluye: Replanteo sobre el paramento de los rastreles. Colocación y fijación de los rastreles. Fijación de las lamas a los rastreles.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo todos los huecos.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo todos los huecos.|
~T|11.01|Suministro y colocación de pavimento de madera formado por base de tablero tricapa de 27 mm de abeto anclado sobre rastreles de madera tipo GL24h nunca a una altura mayor de 20 cm y tablero encolado de 19 mm formato 1200x2500con cara acabado de pino Douglas.
Incluye: suministro y colocación de rastrelado cada 60cm de madera laminada GL24h nivelado y preparado para recibido de panel, panel tricapa 27 mm 1200x2500 anclado de forma mecánica, cada panel estara apoyado sobre un minimo de tres rastreles en su lado corto (cada 60 cm), encolado con cola tipo D3 en toda su superficie de panel tipo tricapa de 19mm con cara acabado de pino douglas minimo 5mm, mermas p/p de juntas, molduras cobrejuntas, adhesivo y accesorio de montaje. Colocación de la base de polietileno. Colocación y recorte de la primera hilada por una esquina de la habitación. Colocación y recorte de las siguientes hiladas. Unión de las tablas mediante encolado. Limpieza de restos de adhesivo que puedan rebosar por las juntas. Colocación y recorte de la última hilada y tratamiento de acabado a la madera con Barniz con certificado de contacto alimentario, con ausencia de pesticidas,
compuestos órgano volátiles (cov), pfalatos y migración de compuestos. dos manos de marniz secado ultravioleta y dos manos de terminacion de barniz de poliuretano.

|
~T|11.02|Pavimento continuo exterior de hormigón armado, con juntas, de 10 cm de espesor, para uso peatonal, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con bomba, extendido y vibrado manual, y malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; con lámina de polietileno como capa separadora bajo el pavimento; tratado superficialmente para un perfecto acabado que cierre el poro hidrate y permita un facil mantenimiento, con capa de rodadura de rendimiento 3 kg/m², con acabado fratasado mecánico. incluye pp de juntas con perfil metalico de latón.|
~T|11.03|Pavimento continuo exterior de hormigón armado, con juntas, de 15 cm de espesor, para uso peatonal, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con bomba, extendido y vibrado manual, y malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; con lámina de polietileno como capa separadora bajo el pavimento; tratado superficialmente con capa de rodadura de rendimiento 3 kg/m², con acabado fratasado mecánico.incluye pp de juntas con perfil metalico de latón.
|
~T|11.04|Suministro y colocación de alicatado con malla ceramica, 4x4 cm, capacidad de absorción de agua E>10%, con resistencia al deslizamiento Rd<=15 según UNE-ENV 12633 y resbaladicidad clase 0 según CTE, recibido con mortero de cemento M-5, extendido sobre toda la cara posterior de la pieza y ajustado a punta de paleta, rellenando con el mismo mortero los huecos que pudieran quedar. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte mediante humedecido de la fábrica, salpicado con mortero de cemento fluido y repicado de la superficie de elementos de hormigón (pilares, etc.); replanteo, cortes, cantoneras, y juntas; rejuntado con lechada de cemento blanco, L, BL-V 22,5, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), coloreada con la misma tonalidad de las piezas; acabado y limpieza final.
Incluye: Preparación de la superficie soporte. Replanteo de niveles y disposición de baldosas. Colocación de maestras o reglas. Preparación y aplicación del mortero. Formación de juntas de movimiento. Colocación de las baldosas. Ejecución de esquinas y rincones. Rejuntado de baldosas. Acabado y limpieza final.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². No se ha incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 5% más de piezas.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².|
~T|11.05|Solado de loseta de hormigón para uso exterior, panot, de 4 pastillas, resistencia a flexión T, carga de rotura 3, resistencia al desgaste G, 20x20x3 cm, gris, para uso privado en exteriores en zona de aceras y paseos, colocada al tendido sobre capa de arena-cemento; todo ello realizado sobre solera de hormigón no estructural (HNE-20/P/20), de 25 cm de espesor, vertido desde camión con extendido y vibrado manual con regla vibrante de 3 m, con acabado maestreado.
|
~T|11.06|Bordillo - Recto - MC - A1 (20x14) - B- H - S(R-3,5) - UNE-EN 1340, colocado sobre base de hormigón no estructural (HNE-20/P/20) de 20 cm de espesor y rejuntado con mortero de cemento, industrial, M-5.|
~T|11.07|Pavimento de acabado granulado, tipo sauló, ejecutado con árido cero de color rojo, cantera Montuiri espesor 10-15 cm, aglomerado con cal, extendido y nivelado entre pletinas de acero corten, incluyendo preparación, transporte áridos, extendido y ayudas.
NOTA: pletinas acero corten en partida a parte.
NOTA. relleno previo con material proviniente de la excavación en partida a parte capítulo movimiento tierras.|
~T|11.08|Solera de hormigón en masa de 10 cm de espesor, realizada con hormigón HM-15/B/20/I fabricado en central y vertido desde camión, extendido y vibrado manual mediante regla vibrante, sin tratamiento de su superficie; con juntas de retracción de 5 mm de espesor, realizadas con sierra de disco, formando cuadrícula; apoyada sobre capa base existente. Incluso panel de poliestireno expandido de 3 cm de espesor, para la ejecución de juntas de dilatación.
Incluye: Preparación de la superficie de apoyo del hormigón. Replanteo de las juntas de construcción y de dilatación. Tendido de niveles mediante toques, maestras de hormigón o reglas. Riego de la superficie base. Formación de juntas de construcción y de juntas perimetrales de dilatación. Vertido, extendido y vibrado del hormigón. Curado del hormigón. Replanteo de las juntas de retracción. Corte del pavimento de hormigón con sierra de disco. Limpieza final de las juntas de retracción.|
~T|11.09|Pavimento incluyendo base granular de 15 cm, riego de imprimacion con dotacion 1.2 kg/m2 de emulsion asfaltica eci y capa de rodadura de aglom. en caliente de 4 cm tipo S-12, colocado mecanicamente|
~T|12.01|Umbral para remate de puerta de entrada o balconera de hormigón polímero, de 27,5x2 cm.|
~T|123|Tapa provisional para arquetas o pozos, formada mediante tablones de madera de 20x5 cm. armados mediante clavazón, incluso colocación, (amortizable en dos usos).|
~T|13.01|Suministro y montaje de carpintería exterior de madera laminada de alerce o pino oregon con uniones vistas tipo finger joint, para fijo de 980x730 mm, marco de 68x78 mm de sección, moldura recta, junquillos y tapajuntas de madera maciza de 70x15 mm, con capacidad para recibir un acristalamiento con un espesor mínimo de 21 mm y máximo de 32 mm; coeficiente de transmisión térmica del marco de la sección tipo Uh,m = 1,43 W/(m²K), con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E1200, según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase 5, según UNE-EN 12210; acabado mediante sistema de barnizado translúcido, compuesto de una primera mano de impregnación para la protección preventiva de la madera contra hongos y ataques de insectos xilófagos y posterior aplicación de una capa de terminación de 220 micras, acabado mate satinado, de alta resistencia frente a la acción de los rayos UV y de la intemperie; incluso aplicación de masilla selladora para juntas; con premarco de aluminio. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E1200, según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase 5, según UNE-EN 12210. Incluso limpieza del premarco ya instalado; alojamiento y calzado del marco en el premarco; fijación del marco al premarco con tornillos de acero galvanizado, de cabeza cilíndrica; aplicación de espuma de poliuretano para el sellado de la junta entre el marco y el premarco para aislamiento termoacústico; fijación al premarco, por su cara interior, de tapajuntas perimetral de 70x15 mm, recto, de madera maciza, mediante espuma de poliuretano, previa colocación de cinta autoadhesiva, impermeable al aire y reguladora de la humedad, que actúa como barrera de vapor; sellado de la junta exterior entre marco y obra con silicona neutra, para garantizar su estanqueidad al aire y al agua;Totalmente montada, acabada y probada.
Incluye:premarco fijado a estructura de madera, hormigón con junta  juntas de EPDM expandido elástico con una anchura de 80 mm o 45 mm con doble borde lateral de 10 mm para garantizar la estanqueidad al aire, al agua, al viento y al vapor en las uniones de construcciones de madera entre las paredes de paneles o de marco o entre las paredes y las soleras . Alojamiento del marco en el premarco. Calzado del marco para su posterior fijación. Fijación del marco al premarco. Sellado de la junta entre marco y premarco. Colocación de la barrera de vapor interna. Fijación del tapajuntas al premarco, por la cara interior. Sellado de la junta exterior entre marco y obra. Proteccion atrapadedos. Realización de pruebas de servicio y barnizado con barniz en
base agua, fondo más acabado, dos manos de fondo impregnante más dos manos de acabado, en
color a elegir por la DF. Barniz con certificado de contacto alimentario, con ausencia de pesticidas,
compuestos órgano volátiles (cov), pfalatos y migración de compuestos.
|
~T|13.02|Suministro y montaje de carpintería exterior de madera laminada de alerce o pino oregon con uniones vistas tipo finger joint, para fijo de 2620x1880 mm, marco de 68x78 mm de sección, moldura recta, junquillos y tapajuntas de madera maciza de 70x15 mm, con capacidad para recibir un acristalamiento con un espesor mínimo de 21 mm y máximo de 32 mm; coeficiente de transmisión térmica del marco de la sección tipo Uh,m = 1,43 W/(m²K), con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E1200, según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase 5, según UNE-EN 12210; acabado mediante sistema de barnizado translúcido, compuesto de una primera mano de impregnación para la protección preventiva de la madera contra hongos y ataques de insectos xilófagos y posterior aplicación de una capa de terminación de 220 micras, acabado mate satinado, de alta resistencia frente a la acción de los rayos UV y de la intemperie; incluso aplicación de masilla selladora para juntas; con premarco de aluminio. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E1200, según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase 5, según UNE-EN 12210. Incluso limpieza del premarco ya instalado; alojamiento y calzado del marco en el premarco; fijación del marco al premarco con tornillos de acero galvanizado, de cabeza cilíndrica; aplicación de espuma de poliuretano para el sellado de la junta entre el marco y el premarco para aislamiento termoacústico; fijación al premarco, por su cara interior, de tapajuntas perimetral de 70x15 mm, recto, de madera maciza, mediante espuma de poliuretano, previa colocación de cinta autoadhesiva, impermeable al aire y reguladora de la humedad, que actúa como barrera de vapor; sellado de la junta exterior entre marco y obra con silicona neutra, para garantizar su estanqueidad al aire y al agua; sin incluir la colocación del premarco básico de aluminio. TTotalmente montada, acabada y probada.
Incluye:premarco fijado a estructura de madera, hormigón con junta  juntas de EPDM expandido elástico con una anchura de 80 mm o 45 mm con doble borde lateral de 10 mm para garantizar la estanqueidad al aire, al agua, al viento y al vapor en las uniones de construcciones de madera entre las paredes de paneles o de marco o entre las paredes y las soleras . Alojamiento del marco en el premarco. Calzado del marco para su posterior fijación. Fijación del marco al premarco. Sellado de la junta entre marco y premarco. Colocación de la barrera de vapor interna. Fijación del tapajuntas al premarco, por la cara interior. Sellado de la junta exterior entre marco y obra. Proteccion atrapadedos. Realización de pruebas de servicio y barnizado con barniz en
base agua, fondo más acabado, dos manos de fondo impregnante más dos manos de acabado, en
color a elegir por la DF. Barniz con certificado de contacto alimentario, con ausencia de pesticidas,
compuestos órgano volátiles (cov), pfalatos y migración de compuestos.

|
~T|13.03|Suministro y montaje de carpintería exterior de madera laminada de alerce o pino oregon con uniones vistas tipo finger joint, para fijo de 1120x730 mm, marco de 68x78 mm de sección, moldura recta, junquillos y tapajuntas de madera maciza de 70x15 mm, con capacidad para recibir un acristalamiento con un espesor mínimo de 21 mm y máximo de 32 mm; coeficiente de transmisión térmica del marco de la sección tipo Uh,m = 1,43 W/(m²K), con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E1200, según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase 5, según UNE-EN 12210; acabado mediante sistema de barnizado translúcido, compuesto de una primera mano de impregnación para la protección preventiva de la madera contra hongos y ataques de insectos xilófagos y posterior aplicación de una capa de terminación de 220 micras, acabado mate satinado, de alta resistencia frente a la acción de los rayos UV y de la intemperie; incluso aplicación de masilla selladora para juntas; con premarco de aluminio. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E1200, según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase 5, según UNE-EN 12210. Incluso limpieza del premarco ya instalado; alojamiento y calzado del marco en el premarco; fijación del marco al premarco con tornillos de acero galvanizado, de cabeza cilíndrica; aplicación de espuma de poliuretano para el sellado de la junta entre el marco y el premarco para aislamiento termoacústico; fijación al premarco, por su cara interior, de tapajuntas perimetral de 70x15 mm, recto, de madera maciza, mediante espuma de poliuretano, previa colocación de cinta autoadhesiva, impermeable al aire y reguladora de la humedad, que actúa como barrera de vapor; sellado de la junta exterior entre marco y obra con silicona neutra, para garantizar su estanqueidad al aire y al agua; sin incluir la colocación del premarco básico de aluminio. Totalmente montada, acabada y probada.
Incluye:premarco fijado a estructura de madera, hormigón con junta  juntas de EPDM expandido elástico con una anchura de 80 mm o 45 mm con doble borde lateral de 10 mm para garantizar la estanqueidad al aire, al agua, al viento y al vapor en las uniones de construcciones de madera entre las paredes de paneles o de marco o entre las paredes y las soleras . Alojamiento del marco en el premarco. Calzado del marco para su posterior fijación. Fijación del marco al premarco. Sellado de la junta entre marco y premarco. Colocación de la barrera de vapor interna. Fijación del tapajuntas al premarco, por la cara interior. Sellado de la junta exterior entre marco y obra. Proteccion atrapadedos. Realización de pruebas de servicio y barnizado con barniz en
base agua, fondo más acabado, dos manos de fondo impregnante más dos manos de acabado, en
color a elegir por la DF. Barniz con certificado de contacto alimentario, con ausencia de pesticidas,
compuestos órgano volátiles (cov), pfalatos y migración de compuestos.

|
~T|13.04|Suministro y montaje de carpintería exterior de madera laminada de alerce o pino oregon con uniones vistas tipo finger joint, para fijo de 2620x1880 mm, marco de 68x78 mm de sección, moldura recta, junquillos y tapajuntas de madera maciza de 70x15 mm, con capacidad para recibir un acristalamiento con un espesor mínimo de 21 mm y máximo de 32 mm; coeficiente de transmisión térmica del marco de la sección tipo Uh,m = 1,43 W/(m²K), con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E1200, según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase 5, según UNE-EN 12210; acabado mediante sistema de barnizado translúcido, compuesto de una primera mano de impregnación para la protección preventiva de la madera contra hongos y ataques de insectos xilófagos y posterior aplicación de una capa de terminación de 220 micras, acabado mate satinado, de alta resistencia frente a la acción de los rayos UV y de la intemperie; incluso aplicación de masilla selladora para juntas; con premarco de aluminio. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E1200, según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase 5, según UNE-EN 12210. Incluso limpieza del premarco ya instalado; alojamiento y calzado del marco en el premarco; fijación del marco al premarco con tornillos de acero galvanizado, de cabeza cilíndrica; aplicación de espuma de poliuretano para el sellado de la junta entre el marco y el premarco para aislamiento termoacústico; fijación al premarco, por su cara interior, de tapajuntas perimetral de 70x15 mm, recto, de madera maciza, mediante espuma de poliuretano, previa colocación de cinta autoadhesiva, impermeable al aire y reguladora de la humedad, que actúa como barrera de vapor; sellado de la junta exterior entre marco y obra con silicona neutra, para garantizar su estanqueidad al aire y al agua; sin incluir la colocación del premarco básico de aluminio. Totalmente montada, acabada y probada.
Incluye:premarco fijado a estructura de madera, hormigón con junta  juntas de EPDM expandido elástico con una anchura de 80 mm o 45 mm con doble borde lateral de 10 mm para garantizar la estanqueidad al aire, al agua, al viento y al vapor en las uniones de construcciones de madera entre las paredes de paneles o de marco o entre las paredes y las soleras . Alojamiento del marco en el premarco. Calzado del marco para su posterior fijación. Fijación del marco al premarco. Sellado de la junta entre marco y premarco. Colocación de la barrera de vapor interna. Fijación del tapajuntas al premarco, por la cara interior. Sellado de la junta exterior entre marco y obra. Proteccion atrapadedos. Realización de pruebas de servicio y barnizado con barniz en
base agua, fondo más acabado, dos manos de fondo impregnante más dos manos de acabado, en
color a elegir por la DF. Barniz con certificado de contacto alimentario, con ausencia de pesticidas,
compuestos órgano volátiles (cov), pfalatos y migración de compuestos.


|
~T|13.05|Suministro y montaje de carpintería exterior de madera laminada de alerce o pino oregon con uniones vistas tipo finger joint, para fijo de 2340x2200 mm, marco de 68x78 mm de sección, moldura recta, junquillos y tapajuntas de madera maciza de 70x15 mm, con capacidad para recibir un acristalamiento con un espesor mínimo de 21 mm y máximo de 32 mm; coeficiente de transmisión térmica del marco de la sección tipo Uh,m = 1,43 W/(m²K), con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E1200, según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase 5, según UNE-EN 12210; acabado mediante sistema de barnizado translúcido, compuesto de una primera mano de impregnación para la protección preventiva de la madera contra hongos y ataques de insectos xilófagos y posterior aplicación de una capa de terminación de 220 micras, acabado mate satinado, de alta resistencia frente a la acción de los rayos UV y de la intemperie; incluso aplicación de masilla selladora para juntas; con premarco de aluminio. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E1200, según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase 5, según UNE-EN 12210. Incluso limpieza del premarco ya instalado; alojamiento y calzado del marco en el premarco; fijación del marco al premarco con tornillos de acero galvanizado, de cabeza cilíndrica; aplicación de espuma de poliuretano para el sellado de la junta entre el marco y el premarco para aislamiento termoacústico; fijación al premarco, por su cara interior, de tapajuntas perimetral de 70x15 mm, recto, de madera maciza, mediante espuma de poliuretano, previa colocación de cinta autoadhesiva, impermeable al aire y reguladora de la humedad, que actúa como barrera de vapor; sellado de la junta exterior entre marco y obra con silicona neutra, para garantizar su estanqueidad al aire y al agua; sin incluir la colocación del premarco básico de aluminio. Totalmente montada, acabada y probada.
Incluye:premarco fijado a estructura de madera, hormigón con junta  juntas de EPDM expandido elástico con una anchura de 80 mm o 45 mm con doble borde lateral de 10 mm para garantizar la estanqueidad al aire, al agua, al viento y al vapor en las uniones de construcciones de madera entre las paredes de paneles o de marco o entre las paredes y las soleras . Alojamiento del marco en el premarco. Calzado del marco para su posterior fijación. Fijación del marco al premarco. Sellado de la junta entre marco y premarco. Colocación de la barrera de vapor interna. Fijación del tapajuntas al premarco, por la cara interior. Sellado de la junta exterior entre marco y obra. Proteccion atrapadedos. Realización de pruebas de servicio y barnizado con barniz en
base agua, fondo más acabado, dos manos de fondo impregnante más dos manos de acabado, en
color a elegir por la DF. Barniz con certificado de contacto alimentario, con ausencia de pesticidas,
compuestos órgano volátiles (cov), pfalatos y migración de compuestos.

|
~T|13.06|Suministro y montaje de carpintería exterior de madera laminada de alerce o pino oregon con uniones vistas tipo finger joint, para fijo de 650x2200 mm, marco de 68x78 mm de sección, moldura recta, junquillos y tapajuntas de madera maciza de 70x15 mm, con capacidad para recibir un acristalamiento con un espesor mínimo de 21 mm y máximo de 32 mm; coeficiente de transmisión térmica del marco de la sección tipo Uh,m = 1,43 W/(m²K), con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E1200, según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase 5, según UNE-EN 12210; acabado mediante sistema de barnizado translúcido, compuesto de una primera mano de impregnación para la protección preventiva de la madera contra hongos y ataques de insectos xilófagos y posterior aplicación de una capa de terminación de 220 micras, acabado mate satinado, de alta resistencia frente a la acción de los rayos UV y de la intemperie; incluso aplicación de masilla selladora para juntas; con premarco de aluminio. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E1200, según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase 5, según UNE-EN 12210. Incluso limpieza del premarco ya instalado; alojamiento y calzado del marco en el premarco; fijación del marco al premarco con tornillos de acero galvanizado, de cabeza cilíndrica; aplicación de espuma de poliuretano para el sellado de la junta entre el marco y el premarco para aislamiento termoacústico; fijación al premarco, por su cara interior, de tapajuntas perimetral de 70x15 mm, recto, de madera maciza, mediante espuma de poliuretano, previa colocación de cinta autoadhesiva, impermeable al aire y reguladora de la humedad, que actúa como barrera de vapor; sellado de la junta exterior entre marco y obra con silicona neutra, para garantizar su estanqueidad al aire y al agua; sin incluir la colocación del premarco básico de aluminio. Totalmente montada, acabada y probada.
Incluye:premarco fijado a estructura de madera, hormigón con junta  juntas de EPDM expandido elástico con una anchura de 80 mm o 45 mm con doble borde lateral de 10 mm para garantizar la estanqueidad al aire, al agua, al viento y al vapor en las uniones de construcciones de madera entre las paredes de paneles o de marco o entre las paredes y las soleras . Alojamiento del marco en el premarco. Calzado del marco para su posterior fijación. Fijación del marco al premarco. Sellado de la junta entre marco y premarco. Colocación de la barrera de vapor interna. Fijación del tapajuntas al premarco, por la cara interior. Sellado de la junta exterior entre marco y obra. Proteccion atrapadedos. Realización de pruebas de servicio y barnizado con barniz en
base agua, fondo más acabado, dos manos de fondo impregnante más dos manos de acabado, en
color a elegir por la DF. Barniz con certificado de contacto alimentario, con ausencia de pesticidas,
compuestos órgano volátiles (cov), pfalatos y migración de compuestos.

|
~T|13.07|Suministro y montaje de carpintería exterior de madera laminada de alerce o pino oregon con uniones vistas tipo finger joint, para fijo de 2300x2600 mm, marco de 68x78 mm de sección, moldura recta, junquillos y tapajuntas de madera maciza de 70x15 mm, con capacidad para recibir un acristalamiento con un espesor mínimo de 21 mm y máximo de 32 mm; coeficiente de transmisión térmica del marco de la sección tipo Uh,m = 1,43 W/(m²K), con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E1200, según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase 5, según UNE-EN 12210; acabado mediante sistema de barnizado translúcido, compuesto de una primera mano de impregnación para la protección preventiva de la madera contra hongos y ataques de insectos xilófagos y posterior aplicación de una capa de terminación de 220 micras, acabado mate satinado, de alta resistencia frente a la acción de los rayos UV y de la intemperie; incluso aplicación de masilla selladora para juntas; con premarco de aluminio. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E1200, según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase 5, según UNE-EN 12210. Incluso limpieza del premarco ya instalado; alojamiento y calzado del marco en el premarco; fijación del marco al premarco con tornillos de acero galvanizado, de cabeza cilíndrica; aplicación de espuma de poliuretano para el sellado de la junta entre el marco y el premarco para aislamiento termoacústico; fijación al premarco, por su cara interior, de tapajuntas perimetral de 70x15 mm, recto, de madera maciza, mediante espuma de poliuretano, previa colocación de cinta autoadhesiva, impermeable al aire y reguladora de la humedad, que actúa como barrera de vapor; sellado de la junta exterior entre marco y obra con silicona neutra, para garantizar su estanqueidad al aire y al agua;Totalmente montada, acabada y probada.
Incluye:premarco fijado a estructura de madera, hormigón con junta  juntas de EPDM expandido elástico con una anchura de 80 mm o 45 mm con doble borde lateral de 10 mm para garantizar la estanqueidad al aire, al agua, al viento y al vapor en las uniones de construcciones de madera entre las paredes de paneles o de marco o entre las paredes y las soleras . Alojamiento del marco en el premarco. Calzado del marco para su posterior fijación. Fijación del marco al premarco. Sellado de la junta entre marco y premarco. Colocación de la barrera de vapor interna. Fijación del tapajuntas al premarco, por la cara interior. Sellado de la junta exterior entre marco y obra. Proteccion atrapadedos. Realización de pruebas de servicio y barnizado con barniz en
base agua, fondo más acabado, dos manos de fondo impregnante más dos manos de acabado, en
color a elegir por la DF. Barniz con certificado de contacto alimentario, con ausencia de pesticidas,
compuestos órgano volátiles (cov), pfalatos y migración de compuestos.

|
~T|13.08|Suministro y montaje de carpintería exterior de madera laminada de alerce o pino oregon con uniones vistas tipo finger joint, para fijo de 3500x2600 mm, marco de 68x78 mm de sección, moldura recta, junquillos y tapajuntas de madera maciza de 70x15 mm, con capacidad para recibir un acristalamiento con un espesor mínimo de 21 mm y máximo de 32 mm; coeficiente de transmisión térmica del marco de la sección tipo Uh,m = 1,43 W/(m²K), con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E1200, según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase 5, según UNE-EN 12210; acabado mediante sistema de barnizado translúcido, compuesto de una primera mano de impregnación para la protección preventiva de la madera contra hongos y ataques de insectos xilófagos y posterior aplicación de una capa de terminación de 220 micras, acabado mate satinado, de alta resistencia frente a la acción de los rayos UV y de la intemperie; incluso aplicación de masilla selladora para juntas; con premarco de aluminio. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E1200, según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase 5, según UNE-EN 12210. Incluso limpieza del premarco ya instalado; alojamiento y calzado del marco en el premarco; fijación del marco al premarco con tornillos de acero galvanizado, de cabeza cilíndrica; aplicación de espuma de poliuretano para el sellado de la junta entre el marco y el premarco para aislamiento termoacústico; fijación al premarco, por su cara interior, de tapajuntas perimetral de 70x15 mm, recto, de madera maciza, mediante espuma de poliuretano, previa colocación de cinta autoadhesiva, impermeable al aire y reguladora de la humedad, que actúa como barrera de vapor; sellado de la junta exterior entre marco y obra con silicona neutra, para garantizar su estanqueidad al aire y al agua;Totalmente montada, acabada y probada.
Incluye:premarco fijado a estructura de madera, hormigón con junta  juntas de EPDM expandido elástico con una anchura de 80 mm o 45 mm con doble borde lateral de 10 mm para garantizar la estanqueidad al aire, al agua, al viento y al vapor en las uniones de construcciones de madera entre las paredes de paneles o de marco o entre las paredes y las soleras . Alojamiento del marco en el premarco. Calzado del marco para su posterior fijación. Fijación del marco al premarco. Sellado de la junta entre marco y premarco. Colocación de la barrera de vapor interna. Fijación del tapajuntas al premarco, por la cara interior. Sellado de la junta exterior entre marco y obra. Proteccion atrapadedos. Realización de pruebas de servicio y barnizado con barniz en
base agua, fondo más acabado, dos manos de fondo impregnante más dos manos de acabado, en
color a elegir por la DF. Barniz con certificado de contacto alimentario, con ausencia de pesticidas,
compuestos órgano volátiles (cov), pfalatos y migración de compuestos.


|
~T|13.09|Suministro y montaje de carpintería exterior de madera laminada de alerce o pino oregon con uniones vistas tipo finger joint, para fijo de 1120x730 mm, marco de 68x78 mm de sección, moldura recta, junquillos y tapajuntas de madera maciza de 70x15 mm, con capacidad para recibir un acristalamiento con un espesor mínimo de 21 mm y máximo de 32 mm; coeficiente de transmisión térmica del marco de la sección tipo Uh,m = 1,43 W/(m²K), con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E1200, según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase 5, según UNE-EN 12210; acabado mediante sistema de barnizado translúcido, compuesto de una primera mano de impregnación para la protección preventiva de la madera contra hongos y ataques de insectos xilófagos y posterior aplicación de una capa de terminación de 220 micras, acabado mate satinado, de alta resistencia frente a la acción de los rayos UV y de la intemperie; incluso aplicación de masilla selladora para juntas; con premarco de aluminio. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E1200, según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase 5, según UNE-EN 12210. Incluso limpieza del premarco ya instalado; alojamiento y calzado del marco en el premarco; fijación del marco al premarco con tornillos de acero galvanizado, de cabeza cilíndrica; aplicación de espuma de poliuretano para el sellado de la junta entre el marco y el premarco para aislamiento termoacústico; fijación al premarco, por su cara interior, de tapajuntas perimetral de 70x15 mm, recto, de madera maciza, mediante espuma de poliuretano, previa colocación de cinta autoadhesiva, impermeable al aire y reguladora de la humedad, que actúa como barrera de vapor; sellado de la junta exterior entre marco y obra con silicona neutra, para garantizar su estanqueidad al aire y al agua; sin incluir la colocación del premarco básico de aluminio. Totalmente montada, acabada y probada.
Incluye:premarco fijado a estructura de madera, hormigón con junta  juntas de EPDM expandido elástico con una anchura de 80 mm o 45 mm con doble borde lateral de 10 mm para garantizar la estanqueidad al aire, al agua, al viento y al vapor en las uniones de construcciones de madera entre las paredes de paneles o de marco o entre las paredes y las soleras . Alojamiento del marco en el premarco. Calzado del marco para su posterior fijación. Fijación del marco al premarco. Sellado de la junta entre marco y premarco. Colocación de la barrera de vapor interna. Fijación del tapajuntas al premarco, por la cara interior. Sellado de la junta exterior entre marco y obra. Proteccion atrapadedos. Realización de pruebas de servicio y barnizado con barniz en
base agua, fondo más acabado, dos manos de fondo impregnante más dos manos de acabado, en
color a elegir por la DF. Barniz con certificado de contacto alimentario, con ausencia de pesticidas,
compuestos órgano volátiles (cov), pfalatos y migración de compuestos.

|
~T|13.10|Suministro y montaje de carpintería exterior de madera laminada de alerce o pino oregon con uniones vistas tipo finger joint, para ventana oscilobatiente, de apertura hacia el interior de 1090x1140 mm, hoja de 68x78 mm de sección y marco de 68x78 mm, moldura recta, junquillos, tapajuntas de madera maciza de 70x15 mm y vierteaguas en el perfil inferior, con soporte de aluminio anodizado y revestimiento exterior de madera; con capacidad para recibir un acristalamiento con un espesor mínimo de 21 mm y máximo de 32 mm; coeficiente de transmisión térmica del marco de la sección tipo Uh,m = 1,43 W/(m²K), con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E1200, según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase 5, según UNE-EN 12210; acabado mediante sistema de barnizado translúcido, compuesto de una primera mano de impregnación para la protección preventiva de la madera contra hongos y ataques de insectos xilófagos, y posterior aplicación de una capa de terminación de 220 micras, acabado mate satinado, de alta resistencia frente a la acción de los rayos UV y de la intemperie; incluso aplicación de masilla selladora para juntas; herraje perimetral de cierre y seguridad con nivel de seguridad WK1, según UNE-EN 1627, apertura mediante falleba de palanca, manilla en colores estándar y apertura de microventilación; con premarco de aluminio. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E1200, según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase 5, según UNE-EN 12210. Incluso limpieza del premarco ya instalado; alojamiento y calzado del marco en el premarco; fijación del marco al premarco con tornillos de acero galvanizado, de cabeza cilíndrica; aplicación de espuma de poliuretano para el sellado de la junta entre el marco y el premarco para aislamiento termoacústico; fijación al premarco, por su cara interior, de tapajuntas perimetral de 70x15 mm, recto, de madera maciza, mediante espuma de poliuretano, previa colocación de cinta autoadhesiva, impermeable al aire y reguladora de la humedad, que actúa como barrera de vapor; sellado de la junta exterior entre marco y obra con silicona neutra, para garantizar su estanqueidad al aire y al agua; sin incluir la colocación del premarco básico de aluminio.Totalmente montada, acabada y probada.
Incluye:premarco fijado a estructura de madera, hormigón con junta  juntas de EPDM expandido elástico con una anchura de 80 mm o 45 mm con doble borde lateral de 10 mm para garantizar la estanqueidad al aire, al agua, al viento y al vapor en las uniones de construcciones de madera entre las paredes de paneles o de marco o entre las paredes y las soleras . Alojamiento del marco en el premarco. Calzado del marco para su posterior fijación. Fijación del marco al premarco. Sellado de la junta entre marco y premarco. Colocación de la barrera de vapor interna. Fijación del tapajuntas al premarco, por la cara interior. Sellado de la junta exterior entre marco y obra. Proteccion atrapadedos. Realización de pruebas de servicio y barnizado con barniz en
base agua, fondo más acabado, dos manos de fondo impregnante más dos manos de acabado, en
color a elegir por la DF. Barniz con certificado de contacto alimentario, con ausencia de pesticidas,
compuestos órgano volátiles (cov), pfalatos y migración de compuestos.



|
~T|13.11|Suministro y montaje de carpintería exterior de madera laminada de alerce o pino oregon con uniones vistas tipo finger joint, para ventana oscilobatiente, de apertura hacia el interior de 2330x730 mm, hoja de 68x78 mm de sección y marco de 68x78 mm, moldura recta, junquillos, tapajuntas de madera maciza de 70x15 mm y vierteaguas en el perfil inferior, con soporte de aluminio anodizado y revestimiento exterior de madera; con capacidad para recibir un acristalamiento con un espesor mínimo de 21 mm y máximo de 32 mm; coeficiente de transmisión térmica del marco de la sección tipo Uh,m = 1,43 W/(m²K), con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E1200, según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase 5, según UNE-EN 12210; acabado mediante sistema de barnizado translúcido, compuesto de una primera mano de impregnación para la protección preventiva de la madera contra hongos y ataques de insectos xilófagos, y posterior aplicación de una capa de terminación de 220 micras, acabado mate satinado, de alta resistencia frente a la acción de los rayos UV y de la intemperie; incluso aplicación de masilla selladora para juntas; herraje perimetral de cierre y seguridad con nivel de seguridad WK1, según UNE-EN 1627, apertura mediante falleba de palanca, manilla en colores estándar y apertura de microventilación; con premarco de aluminio. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E1200, según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase 5, según UNE-EN 12210. Incluso limpieza del premarco ya instalado; alojamiento y calzado del marco en el premarco; fijación del marco al premarco con tornillos de acero galvanizado, de cabeza cilíndrica; aplicación de espuma de poliuretano para el sellado de la junta entre el marco y el premarco para aislamiento termoacústico; fijación al premarco, por su cara interior, de tapajuntas perimetral de 70x15 mm, recto, de madera maciza, mediante espuma de poliuretano, previa colocación de cinta autoadhesiva, impermeable al aire y reguladora de la humedad, que actúa como barrera de vapor; sellado de la junta exterior entre marco y obra con silicona neutra, para garantizar su estanqueidad al aire y al agua; sin incluir la colocación del premarco básico de aluminio.Totalmente montada, acabada y probada.
Incluye:premarco fijado a estructura de madera, hormigón con junta  juntas de EPDM expandido elástico con una anchura de 80 mm o 45 mm con doble borde lateral de 10 mm para garantizar la estanqueidad al aire, al agua, al viento y al vapor en las uniones de construcciones de madera entre las paredes de paneles o de marco o entre las paredes y las soleras . Alojamiento del marco en el premarco. Calzado del marco para su posterior fijación. Fijación del marco al premarco. Sellado de la junta entre marco y premarco. Colocación de la barrera de vapor interna. Fijación del tapajuntas al premarco, por la cara interior. Sellado de la junta exterior entre marco y obra. Proteccion atrapadedos. Realización de pruebas de servicio y barnizado con barniz en
base agua, fondo más acabado, dos manos de fondo impregnante más dos manos de acabado, en
color a elegir por la DF. Barniz con certificado de contacto alimentario, con ausencia de pesticidas,
compuestos órgano volátiles (cov), pfalatos y migración de compuestos.





|
~T|13.12|Suministro y montaje de carpintería exterior de madera laminada de alerce o pino oregon con uniones vistas tipo finger joint, para ventana oscilobatiente, de apertura hacia el interior de 2350x730 mm, hoja de 68x78 mm de sección y marco de 68x78 mm, moldura recta, junquillos, tapajuntas de madera maciza de 70x15 mm y vierteaguas en el perfil inferior, con soporte de aluminio anodizado y revestimiento exterior de madera; con capacidad para recibir un acristalamiento con un espesor mínimo de 21 mm y máximo de 32 mm; coeficiente de transmisión térmica del marco de la sección tipo Uh,m = 1,43 W/(m²K), con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E1200, según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase 5, según UNE-EN 12210; acabado mediante sistema de barnizado translúcido, compuesto de una primera mano de impregnación para la protección preventiva de la madera contra hongos y ataques de insectos xilófagos, y posterior aplicación de una capa de terminación de 220 micras, acabado mate satinado, de alta resistencia frente a la acción de los rayos UV y de la intemperie; incluso aplicación de masilla selladora para juntas; herraje perimetral de cierre y seguridad con nivel de seguridad WK1, según UNE-EN 1627, apertura mediante falleba de palanca, manilla en colores estándar y apertura de microventilación; con premarco de aluminio. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E1200, según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase 5, según UNE-EN 12210. Incluso limpieza del premarco ya instalado; alojamiento y calzado del marco en el premarco; fijación del marco al premarco con tornillos de acero galvanizado, de cabeza cilíndrica; aplicación de espuma de poliuretano para el sellado de la junta entre el marco y el premarco para aislamiento termoacústico; fijación al premarco, por su cara interior, de tapajuntas perimetral de 70x15 mm, recto, de madera maciza, mediante espuma de poliuretano, previa colocación de cinta autoadhesiva, impermeable al aire y reguladora de la humedad, que actúa como barrera de vapor; sellado de la junta exterior entre marco y obra con silicona neutra, para garantizar su estanqueidad al aire y al agua; sin incluir la colocación del premarco básico de aluminio.Totalmente montada, acabada y probada.
Incluye:premarco fijado a estructura de madera, hormigón con junta  juntas de EPDM expandido elástico con una anchura de 80 mm o 45 mm con doble borde lateral de 10 mm para garantizar la estanqueidad al aire, al agua, al viento y al vapor en las uniones de construcciones de madera entre las paredes de paneles o de marco o entre las paredes y las soleras . Alojamiento del marco en el premarco. Calzado del marco para su posterior fijación. Fijación del marco al premarco. Sellado de la junta entre marco y premarco. Colocación de la barrera de vapor interna. Fijación del tapajuntas al premarco, por la cara interior. Sellado de la junta exterior entre marco y obra. Proteccion atrapadedos. Realización de pruebas de servicio y barnizado con barniz en
base agua, fondo más acabado, dos manos de fondo impregnante más dos manos de acabado, en
color a elegir por la DF. Barniz con certificado de contacto alimentario, con ausencia de pesticidas,
compuestos órgano volátiles (cov), pfalatos y migración de compuestos.





|
~T|13.13|Suministro y montaje de carpintería exterior de madera laminada de alerce o pino oregon con uniones vistas tipo finger joint, para ventana oscilobatiente, de apertura hacia el interior de 1650x700 mm, hoja de 68x78 mm de sección y marco de 68x78 mm, moldura recta, junquillos, tapajuntas de madera maciza de 70x15 mm y vierteaguas en el perfil inferior, con soporte de aluminio anodizado y revestimiento exterior de madera; con capacidad para recibir un acristalamiento con un espesor mínimo de 21 mm y máximo de 32 mm; coeficiente de transmisión térmica del marco de la sección tipo Uh,m = 1,43 W/(m²K), con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E1200, según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase 5, según UNE-EN 12210; acabado mediante sistema de barnizado translúcido, compuesto de una primera mano de impregnación para la protección preventiva de la madera contra hongos y ataques de insectos xilófagos, y posterior aplicación de una capa de terminación de 220 micras, acabado mate satinado, de alta resistencia frente a la acción de los rayos UV y de la intemperie; incluso aplicación de masilla selladora para juntas; herraje perimetral de cierre y seguridad con nivel de seguridad WK1, según UNE-EN 1627, apertura mediante falleba de palanca, manilla en colores estándar y apertura de microventilación; con premarco de aluminio. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E1200, según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase 5, según UNE-EN 12210. Incluso limpieza del premarco ya instalado; alojamiento y calzado del marco en el premarco; fijación del marco al premarco con tornillos de acero galvanizado, de cabeza cilíndrica; aplicación de espuma de poliuretano para el sellado de la junta entre el marco y el premarco para aislamiento termoacústico; fijación al premarco, por su cara interior, de tapajuntas perimetral de 70x15 mm, recto, de madera maciza, mediante espuma de poliuretano, previa colocación de cinta autoadhesiva, impermeable al aire y reguladora de la humedad, que actúa como barrera de vapor; sellado de la junta exterior entre marco y obra con silicona neutra, para garantizar su estanqueidad al aire y al agua; sin incluir la colocación del premarco básico de aluminio.Totalmente montada, acabada y probada.
Incluye:premarco fijado a estructura de madera, hormigón con junta  juntas de EPDM expandido elástico con una anchura de 80 mm o 45 mm con doble borde lateral de 10 mm para garantizar la estanqueidad al aire, al agua, al viento y al vapor en las uniones de construcciones de madera entre las paredes de paneles o de marco o entre las paredes y las soleras . Alojamiento del marco en el premarco. Calzado del marco para su posterior fijación. Fijación del marco al premarco. Sellado de la junta entre marco y premarco. Colocación de la barrera de vapor interna. Fijación del tapajuntas al premarco, por la cara interior. Sellado de la junta exterior entre marco y obra. Proteccion atrapadedos. Realización de pruebas de servicio y barnizado con barniz en
base agua, fondo más acabado, dos manos de fondo impregnante más dos manos de acabado, en
color a elegir por la DF. Barniz con certificado de contacto alimentario, con ausencia de pesticidas,
compuestos órgano volátiles (cov), pfalatos y migración de compuestos.




|
~T|13.14|Suministro y montaje de carpintería exterior de madera laminada de alerce o pino oregon con uniones vistas tipo finger joint, para puerta abisagrada, de apertura hacia el interior de1200x2200 mm, hoja de 68x78 mm de sección y marco de 68x78 mm, moldura recta, junquillos, tapajuntas de madera maciza de 70x15 mm y vierteaguas en el perfil inferior, con soporte de aluminio anodizado y revestimiento exterior de madera; con capacidad para recibir un acristalamiento con un espesor mínimo de 21 mm y máximo de 32 mm; coeficiente de transmisión térmica del marco de la sección tipo Uh,m = 1,43 W/(m²K), con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase 9A, según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase 5, según UNE-EN 12210; acabado mediante sistema de barnizado translúcido, compuesto de una primera mano de impregnación para la protección preventiva de la madera contra hongos y ataques de insectos xilófagos y posterior aplicación de una capa de terminación de 220 micras, acabado mate satinado, de alta resistencia frente a la acción de los rayos UV y de la intemperie; incluso aplicación de masilla selladora para juntas; herraje perimetral de cierre y seguridad con nivel de seguridad WK1, según UNE-EN 1627, apertura mediante falleba de palanca, manilla en colores estándar y apertura de microventilación; con premarco de aluminio. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase 9A, según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase 5, según UNE-EN 12210. Incluso limpieza del premarco ya instalado; alojamiento y calzado del marco en el premarco; fijación del marco al premarco con tornillos de acero galvanizado, de cabeza cilíndrica; aplicación de espuma de poliuretano para el sellado de la junta entre el marco y el premarco para aislamiento termoacústico; fijación al premarco, por su cara interior, de tapajuntas perimetral de 70x15 mm, recto, de madera maciza, mediante espuma de poliuretano, previa colocación de cinta autoadhesiva, impermeable al aire y reguladora de la humedad, que actúa como barrera de vapor; sellado de la junta exterior entre marco y obra con silicona neutra, para garantizar su estanqueidad al aire y al agua; sin incluir la colocación del premarco básico de aluminio. Totalmente montada, acabada y probada.
Incluye:premarco fijado a estructura de madera, hormigón con junta  juntas de EPDM expandido elástico con una anchura de 80 mm o 45 mm con doble borde lateral de 10 mm para garantizar la estanqueidad al aire, al agua, al viento y al vapor en las uniones de construcciones de madera entre las paredes de paneles o de marco o entre las paredes y las soleras . Alojamiento del marco en el premarco. Calzado del marco para su posterior fijación. Fijación del marco al premarco. Sellado de la junta entre marco y premarco. Colocación de la barrera de vapor interna. Fijación del tapajuntas al premarco, por la cara interior. Sellado de la junta exterior entre marco y obra. Proteccion atrapadedos. Realización de pruebas de servicio y barnizado con barniz en
base agua, fondo más acabado, dos manos de fondo impregnante más dos manos de acabado, en
color a elegir por la DF. Barniz con certificado de contacto alimentario, con ausencia de pesticidas,
compuestos órgano volátiles (cov), pfalatos y migración de compuestos.

|
~T|13.15|Suministro y montaje de carpintería exterior de madera laminada de alerce o pino oregon con uniones vistas tipo finger joint, para puerta abisagrada, de apertura hacia el interior de 950x2200 mm, hoja de 68x78 mm de sección y marco de 68x78 mm, moldura recta, junquillos, tapajuntas de madera maciza de 70x15 mm y vierteaguas en el perfil inferior, con soporte de aluminio anodizado y revestimiento exterior de madera; con capacidad para recibir un acristalamiento con un espesor mínimo de 21 mm y máximo de 32 mm; coeficiente de transmisión térmica del marco de la sección tipo Uh,m = 1,43 W/(m²K), con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase 9A, según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase 5, según UNE-EN 12210; acabado mediante sistema de barnizado translúcido, compuesto de una primera mano de impregnación para la protección preventiva de la madera contra hongos y ataques de insectos xilófagos y posterior aplicación de una capa de terminación de 220 micras, acabado mate satinado, de alta resistencia frente a la acción de los rayos UV y de la intemperie; incluso aplicación de masilla selladora para juntas; herraje perimetral de cierre y seguridad con nivel de seguridad WK1, según UNE-EN 1627, apertura mediante falleba de palanca, manilla en colores estándar y apertura de microventilación; con premarco de aluminio. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase 9A, según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase 5, según UNE-EN 12210. Incluso limpieza del premarco ya instalado; alojamiento y calzado del marco en el premarco; fijación del marco al premarco con tornillos de acero galvanizado, de cabeza cilíndrica; aplicación de espuma de poliuretano para el sellado de la junta entre el marco y el premarco para aislamiento termoacústico; fijación al premarco, por su cara interior, de tapajuntas perimetral de 70x15 mm, recto, de madera maciza, mediante espuma de poliuretano, previa colocación de cinta autoadhesiva, impermeable al aire y reguladora de la humedad, que actúa como barrera de vapor; sellado de la junta exterior entre marco y obra con silicona neutra, para garantizar su estanqueidad al aire y al agua; sin incluir la colocación del premarco básico de aluminio. Totalmente montada, acabada y probada.
Incluye:premarco fijado a estructura de madera, hormigón con junta  juntas de EPDM expandido elástico con una anchura de 80 mm o 45 mm con doble borde lateral de 10 mm para garantizar la estanqueidad al aire, al agua, al viento y al vapor en las uniones de construcciones de madera entre las paredes de paneles o de marco o entre las paredes y las soleras . Alojamiento del marco en el premarco. Calzado del marco para su posterior fijación. Fijación del marco al premarco. Sellado de la junta entre marco y premarco. Colocación de la barrera de vapor interna. Fijación del tapajuntas al premarco, por la cara interior. Sellado de la junta exterior entre marco y obra. Proteccion atrapadedos. Realización de pruebas de servicio y barnizado con barniz en
base agua, fondo más acabado, dos manos de fondo impregnante más dos manos de acabado, en
color a elegir por la DF. Barniz con certificado de contacto alimentario, con ausencia de pesticidas,
compuestos órgano volátiles (cov), pfalatos y migración de compuestos.






|
~T|13.16|Suministro y montaje de carpintería exterior de madera laminada de alerce o pino oregon con uniones vistas tipo finger joint, para puerta abisagrada, de apertura hacia el interior de 2 hojas 950x2200 mm, hoja de 68x78 mm de sección y marco de 68x78 mm, moldura recta, junquillos, tapajuntas de madera maciza de 70x15 mm y vierteaguas en el perfil inferior, con soporte de aluminio anodizado y revestimiento exterior de madera; con capacidad para recibir un acristalamiento con un espesor mínimo de 21 mm y máximo de 32 mm; coeficiente de transmisión térmica del marco de la sección tipo Uh,m = 1,43 W/(m²K), con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase 9A, según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase 5, según UNE-EN 12210; acabado mediante sistema de barnizado translúcido, compuesto de una primera mano de impregnación para la protección preventiva de la madera contra hongos y ataques de insectos xilófagos y posterior aplicación de una capa de terminación de 220 micras, acabado mate satinado, de alta resistencia frente a la acción de los rayos UV y de la intemperie; incluso aplicación de masilla selladora para juntas; herraje perimetral de cierre y seguridad con nivel de seguridad WK1, según UNE-EN 1627, apertura mediante falleba de palanca, manilla en colores estándar y apertura de microventilación; con premarco de aluminio. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase 9A, según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase 5, según UNE-EN 12210. Incluso limpieza del premarco ya instalado; alojamiento y calzado del marco en el premarco; fijación del marco al premarco con tornillos de acero galvanizado, de cabeza cilíndrica; aplicación de espuma de poliuretano para el sellado de la junta entre el marco y el premarco para aislamiento termoacústico; fijación al premarco, por su cara interior, de tapajuntas perimetral de 70x15 mm, recto, de madera maciza, mediante espuma de poliuretano, previa colocación de cinta autoadhesiva, impermeable al aire y reguladora de la humedad, que actúa como barrera de vapor; sellado de la junta exterior entre marco y obra con silicona neutra, para garantizar su estanqueidad al aire y al agua; sin incluir la colocación del premarco básico de aluminio. Totalmente montada, acabada y probada.
Incluye:premarco fijado a estructura de madera, hormigón con junta  juntas de EPDM expandido elástico con una anchura de 80 mm o 45 mm con doble borde lateral de 10 mm para garantizar la estanqueidad al aire, al agua, al viento y al vapor en las uniones de construcciones de madera entre las paredes de paneles o de marco o entre las paredes y las soleras . Alojamiento del marco en el premarco. Calzado del marco para su posterior fijación. Fijación del marco al premarco. Sellado de la junta entre marco y premarco. Colocación de la barrera de vapor interna. Fijación del tapajuntas al premarco, por la cara interior. Sellado de la junta exterior entre marco y obra. Proteccion atrapadedos. Realización de pruebas de servicio y barnizado con barniz en
base agua, fondo más acabado, dos manos de fondo impregnante más dos manos de acabado, en
color a elegir por la DF. Barniz con certificado de contacto alimentario, con ausencia de pesticidas,
compuestos órgano volátiles (cov), pfalatos y migración de compuestos.







|
~T|13.17|Suministro y montaje de carpintería interior de tablero tricapa de 19mm, para fijo de 500x400x300 mm, , junquillos de madera maciza de 15x15 mm, con capacidad para recibir un acristalamiento con un espesor mínimo de 21 mm y máximo de 32 mm; coeficiente de transmisión térmica del marco de la sección tipo Uh,m = 1,43 W/(m²K), con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E1200, según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase 5, según UNE-EN 12210; acabado mediante sistema de barnizado translúcido, compuesto de una primera mano de impregnación para la protección preventiva de la madera contra hongos y ataques de insectos xilófagos y posterior aplicación de una capa de terminación de 220 micras, acabado mate satinado, de alta resistencia frente a la acción de los rayos UV y de la intemperie; incluso aplicación de masilla selladora para juntas; con premarco de aluminio. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E1200, según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase 5, según UNE-EN 12210. Incluso limpieza del premarco ya instalado; alojamiento y calzado del marco en el premarco; fijación del marco al premarco con tornillos de acero galvanizado, de cabeza cilíndrica; aplicación de espuma de poliuretano para el sellado de la junta entre el marco y el premarco para aislamiento termoacústico; fijación al premarco, por su cara interior, de tapajuntas perimetral de 70x15 mm, recto, de madera maciza, mediante espuma de poliuretano, previa colocación de cinta autoadhesiva, impermeable al aire y reguladora de la humedad, que actúa como barrera de vapor; sellado de la junta exterior entre marco y obra con silicona neutra, para garantizar su estanqueidad al aire y al agua;Totalmente montada, acabada y probada.
Incluye: Limpieza del premarco ya instalado. Alojamiento del marco en el premarco. Calzado del marco para su posterior fijación. Fijación del marco al premarco. Sellado de la junta entre marco y premarco. Colocación de la barrera de vapor interna. Fijación del tapajuntas al premarco, por la cara interior. Sellado de la junta exterior entre marco y obra. Realización de pruebas de servicio y barnizado con barniz en
base agua, fondo más acabado, dos manos de fondo impregnante más dos manos de acabado, en
color a elegir por la DF. Barniz con certificado de contacto alimentario, con ausencia de pesticidas,
compuestos órgano volátiles (cov), pfalatos y migración de compuestos.


|
~T|13.18|Suministro y montaje de carpintería interior de tablero tricapa de 19mm, para fijo de 500x1150x300 mm, , junquillos de madera maciza de 15x15 mm, con capacidad para recibir un acristalamiento con un espesor mínimo de 21 mm y máximo de 32 mm; coeficiente de transmisión térmica del marco de la sección tipo Uh,m = 1,43 W/(m²K), con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E1200, según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase 5, según UNE-EN 12210; acabado mediante sistema de barnizado translúcido, compuesto de una primera mano de impregnación para la protección preventiva de la madera contra hongos y ataques de insectos xilófagos y posterior aplicación de una capa de terminación de 220 micras, acabado mate satinado, de alta resistencia frente a la acción de los rayos UV y de la intemperie; incluso aplicación de masilla selladora para juntas; con premarco de aluminio. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E1200, según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase 5, según UNE-EN 12210. Incluso limpieza del premarco ya instalado; alojamiento y calzado del marco en el premarco; fijación del marco al premarco con tornillos de acero galvanizado, de cabeza cilíndrica; aplicación de espuma de poliuretano para el sellado de la junta entre el marco y el premarco para aislamiento termoacústico; fijación al premarco, por su cara interior, de tapajuntas perimetral de 70x15 mm, recto, de madera maciza, mediante espuma de poliuretano, previa colocación de cinta autoadhesiva, impermeable al aire y reguladora de la humedad, que actúa como barrera de vapor; sellado de la junta exterior entre marco y obra con silicona neutra, para garantizar su estanqueidad al aire y al agua;Totalmente montada, acabada y probada.
Incluye: Limpieza del premarco ya instalado. Alojamiento del marco en el premarco. Calzado del marco para su posterior fijación. Fijación del marco al premarco. Sellado de la junta entre marco y premarco. Colocación de la barrera de vapor interna. Fijación del tapajuntas al premarco, por la cara interior. Sellado de la junta exterior entre marco y obra. Realización de pruebas de servicio y barnizado con barniz en
base agua, fondo más acabado, dos manos de fondo impregnante más dos manos de acabado, en
color a elegir por la DF. Barniz con certificado de contacto alimentario, con ausencia de pesticidas,
compuestos órgano volátiles (cov), pfalatos y migración de compuestos.
|
~T|13.19|Suministro y montaje de carpintería interior de madera laminada, para ventana oscilobatiente, de apertura hacia el interior de 1630x730 mm, hoja de 68x78 mm de sección y marco de 68x78 mm, moldura recta, junquillos, tapajuntas de madera maciza de 70x15 mm y vierteaguas en el perfil inferior, con soporte de aluminio anodizado y revestimiento exterior de madera; con capacidad para recibir un acristalamiento con un espesor mínimo de 21 mm y máximo de 32 mm; coeficiente de transmisión térmica del marco de la sección tipo Uh,m = 1,43 W/(m²K), con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E1200, según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase 5, según UNE-EN 12210; acabado mediante sistema de barnizado translúcido, compuesto de una primera mano de impregnación para la protección preventiva de la madera contra hongos y ataques de insectos xilófagos, y posterior aplicación de una capa de terminación de 220 micras, acabado mate satinado, de alta resistencia frente a la acción de los rayos UV y de la intemperie; incluso aplicación de masilla selladora para juntas; herraje perimetral de cierre y seguridad con nivel de seguridad WK1, según UNE-EN 1627, apertura mediante falleba de palanca, manilla en colores estándar y apertura de microventilación; con premarco de aluminio. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E1200, según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase 5, según UNE-EN 12210. Incluso limpieza del premarco ya instalado; alojamiento y calzado del marco en el premarco; fijación del marco al premarco con tornillos de acero galvanizado, de cabeza cilíndrica; aplicación de espuma de poliuretano para el sellado de la junta entre el marco y el premarco para aislamiento termoacústico; fijación al premarco, por su cara interior, de tapajuntas perimetral de 70x15 mm, recto, de madera maciza, mediante espuma de poliuretano, previa colocación de cinta autoadhesiva, impermeable al aire y reguladora de la humedad, que actúa como barrera de vapor; sellado de la junta exterior entre marco y obra con silicona neutra, para garantizar su estanqueidad al aire y al agua; sin incluir la colocación del premarco básico de aluminio.Totalmente montada, acabada y probada.
Incluye: Limpieza del premarco ya instalado. Alojamiento del marco en el premarco. Calzado del marco para su posterior fijación. Fijación del marco al premarco. Sellado de la junta entre marco y premarco. Proteccion atrapadedos.Colocación de la barrera de vapor interna. Fijación del tapajuntas al premarco, por la cara interior. Sellado de la junta exterior entre marco y obra. Realización de pruebas de servicio y barnizado con barniz en
base agua, fondo más acabado, dos manos de fondo impregnante más dos manos de acabado, en
color a elegir por la DF. Barniz con certificado de contacto alimentario, con ausencia de pesticidas,
compuestos órgano volátiles (cov), pfalatos y migración de compuestos.




|
~T|13.20|Suministro y montaje de carpintería interior de madera laminada, para ventana oscilobatiente, de apertura hacia el interior de 3030x730 mm, hoja de 68x78 mm de sección y marco de 68x78 mm, moldura recta, junquillos, tapajuntas de madera maciza de 70x15 mm y vierteaguas en el perfil inferior, con soporte de aluminio anodizado y revestimiento exterior de madera; con capacidad para recibir un acristalamiento con un espesor mínimo de 21 mm y máximo de 32 mm; coeficiente de transmisión térmica del marco de la sección tipo Uh,m = 1,43 W/(m²K), con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E1200, según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase 5, según UNE-EN 12210; acabado mediante sistema de barnizado translúcido, compuesto de una primera mano de impregnación para la protección preventiva de la madera contra hongos y ataques de insectos xilófagos, y posterior aplicación de una capa de terminación de 220 micras, acabado mate satinado, de alta resistencia frente a la acción de los rayos UV y de la intemperie; incluso aplicación de masilla selladora para juntas; herraje perimetral de cierre y seguridad con nivel de seguridad WK1, según UNE-EN 1627, apertura mediante falleba de palanca, manilla en colores estándar y apertura de microventilación; con premarco de aluminio. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E1200, según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase 5, según UNE-EN 12210. Incluso limpieza del premarco ya instalado; alojamiento y calzado del marco en el premarco; fijación del marco al premarco con tornillos de acero galvanizado, de cabeza cilíndrica; aplicación de espuma de poliuretano para el sellado de la junta entre el marco y el premarco para aislamiento termoacústico; fijación al premarco, por su cara interior, de tapajuntas perimetral de 70x15 mm, recto, de madera maciza, mediante espuma de poliuretano, previa colocación de cinta autoadhesiva, impermeable al aire y reguladora de la humedad, que actúa como barrera de vapor; sellado de la junta exterior entre marco y obra con silicona neutra, para garantizar su estanqueidad al aire y al agua; sin incluir la colocación del premarco básico de aluminio.Totalmente montada, acabada y probada.
Incluye: Limpieza del premarco ya instalado. Alojamiento del marco en el premarco. Calzado del marco para su posterior fijación. Fijación del marco al premarco. Sellado de la junta entre marco y premarco. Colocación de la barrera de vapor interna. Fijación del tapajuntas al premarco, por la cara interior. Sellado de la junta exterior entre marco y obra. Proteccion atrapadedos.Realización de pruebas de servicio y barnizado con barniz en
base agua, fondo más acabado, dos manos de fondo impregnante más dos manos de acabado, en
color a elegir por la DF. Barniz con certificado de contacto alimentario, con ausencia de pesticidas,
compuestos órgano volátiles (cov), pfalatos y migración de compuestos.




|
~T|13.21|Suministro y montaje de carpintería interior de madera laminada, para ventana oscilobatiente, de apertura hacia el interior de 2310x730 mm, hoja de 68x78 mm de sección y marco de 68x78 mm, moldura recta, junquillos, tapajuntas de madera maciza de 70x15 mm y vierteaguas en el perfil inferior, con soporte de aluminio anodizado y revestimiento exterior de madera; con capacidad para recibir un acristalamiento con un espesor mínimo de 21 mm y máximo de 32 mm; coeficiente de transmisión térmica del marco de la sección tipo Uh,m = 1,43 W/(m²K), con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E1200, según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase 5, según UNE-EN 12210; acabado mediante sistema de barnizado translúcido, compuesto de una primera mano de impregnación para la protección preventiva de la madera contra hongos y ataques de insectos xilófagos, y posterior aplicación de una capa de terminación de 220 micras, acabado mate satinado, de alta resistencia frente a la acción de los rayos UV y de la intemperie; incluso aplicación de masilla selladora para juntas; herraje perimetral de cierre y seguridad con nivel de seguridad WK1, según UNE-EN 1627, apertura mediante falleba de palanca, manilla en colores estándar y apertura de microventilación; con premarco de aluminio. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E1200, según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase 5, según UNE-EN 12210. Incluso limpieza del premarco ya instalado; alojamiento y calzado del marco en el premarco; fijación del marco al premarco con tornillos de acero galvanizado, de cabeza cilíndrica; aplicación de espuma de poliuretano para el sellado de la junta entre el marco y el premarco para aislamiento termoacústico; fijación al premarco, por su cara interior, de tapajuntas perimetral de 70x15 mm, recto, de madera maciza, mediante espuma de poliuretano, previa colocación de cinta autoadhesiva, impermeable al aire y reguladora de la humedad, que actúa como barrera de vapor; sellado de la junta exterior entre marco y obra con silicona neutra, para garantizar su estanqueidad al aire y al agua; sin incluir la colocación del premarco básico de aluminio.Totalmente montada, acabada y probada.
Incluye: Limpieza del premarco ya instalado. Alojamiento del marco en el premarco. Calzado del marco para su posterior fijación. Fijación del marco al premarco. Sellado de la junta entre marco y premarco. Colocación de la barrera de vapor interna. Fijación del tapajuntas al premarco, por la cara interior. Sellado de la junta exterior entre marco y obra. Proteccion atrapadedos.Realización de pruebas de servicio y barnizado con barniz en
base agua, fondo más acabado, dos manos de fondo impregnante más dos manos de acabado, en
color a elegir por la DF. Barniz con certificado de contacto alimentario, con ausencia de pesticidas,
compuestos órgano volátiles (cov), pfalatos y migración de compuestos.




|
~T|13.22|Suministro y colocación de puerta interior abatible, vidriera, Een hueco de 1310x2200 en dos hojas de 360x2200x4 cm (macizo) y 950x2200x4 (vidriera), con tablero de madera laminada, barnizada en taller; precerco de pino país de 90x35 mm; galces macizos, de pino melis de 90x20 mm; tapajuntas macizos, de pino melis de 70x15 mm en ambas caras; acristalamiento del 40% de su superficie, mediante una pieza de vidrio translúcido incoloro, de 4 mm de espesor, colocado con junquillo clavado, según planos de detalle de carpintería. Incluso bisagras, herrajes de colgar, de cierre y manivela sobre escudo largo de hierro forjado serie básica; ajuste de la hoja, fijación de los herrajes, colocación y sellado del vidrio con silicona incolora, colocación de junquillos y ajuste final. Totalmente montada, acabada y probada.
Incluye: Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación de los herrajes de cierre. Colocación de accesorios. Colocación y sellado del vidrio. Colocación de junquillos. Realización de pruebas de servicio.Proteccion atrapadedos. Realización de pruebas de servicio y barnizado con barniz en
base agua, fondo más acabado, dos manos de fondo impregnante más dos manos de acabado, en
color a elegir por la DF. Barniz con certificado de contacto alimentario, con ausencia de pesticidas,
compuestos órgano volátiles (cov), pfalatos y migración de compuestos.

|
~T|13.23|Suministro y colocación de puerta interior abatible, vidriera, de una hoja de 2200x950x40 mm, con tablero de madera laminada pino melis, barnizada en taller; precerco de pino país de 90x35 mm; galces macizos, de pino melis de 90x20 mm; tapajuntas macizos, de pino melis de 70x15 mm en ambas caras; acristalamiento del 40% de su superficie, mediante una pieza de vidrio translúcido incoloro, de 4 mm de espesor, colocado con junquillo clavado, según planos de detalle de carpintería. Incluso bisagras, herrajes de colgar, de cierre y manivela sobre escudo largo de hierro forjado serie básica; ajuste de la hoja, fijación de los herrajes, colocación y sellado del vidrio con silicona incolora, colocación de junquillos y ajuste final. Totalmente montada, acabada y probada..
Incluye: Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación de los herrajes de cierre. Colocación de accesorios. Colocación y sellado del vidrio. Colocación de junquillos. Realización de pruebas de servicio.Proteccion atrapadedos. Realización de pruebas de servicio y barnizado con barniz en
base agua, fondo más acabado, dos manos de fondo impregnante más dos manos de acabado, en
color a elegir por la DF. Barniz con certificado de contacto alimentario, con ausencia de pesticidas,
compuestos órgano volátiles (cov), pfalatos y migración de compuestos.
|
~T|13.24|Mueble cajonera en unidad M1. Suministro y colocacion de cajonera de 2620x320 de estructura de tablero tricapa de 19 mm formada por cajones.
 barnizado con barniz en base agua, fondo más acabado, dos manos de fondo impregnante más dos manos de acabado, en
color a elegir por la DF. Barniz con certificado de contacto alimentario, con ausencia de pesticidas,
compuestos órgano volátiles (cov), pfalatos y migración de compuestos.
Manillas y pernos de acero inox incluidos.


|
~T|13.25|Mueble cajonera en unidad M2. Suministro y colocacion de cajonera de 620x800 de estructura de tablero tricapa de 19 mm formada por cajones.
 barnizado con barniz en base agua, fondo más acabado, dos manos de fondo impregnante más dos manos de acabado, en
color a elegir por la DF. Barniz con certificado de contacto alimentario, con ausencia de pesticidas,
compuestos órgano volátiles (cov), pfalatos y migración de compuestos.
Manillas y pernos de acero inox incluidos.
|
~T|13.26|Mueble cajonera en unidad M2. Suministro y colocacion de cajonera de 620x1140 de estructura de tablero tricapa de 19 mm formada por cajones.
 barnizado con barniz en base agua, fondo más acabado, dos manos de fondo impregnante más dos manos de acabado, en
color a elegir por la DF. Barniz con certificado de contacto alimentario, con ausencia de pesticidas,
compuestos órgano volátiles (cov), pfalatos y migración de compuestos.
Manillas y pernos de acero inox incluidos.
|
~T|13.27|Mueble cajonera en unidad M2. Suministro y colocacion de cajonera de 390x800 de estructura de tablero tricapa de 19 mm formada por cajones.
 barnizado con barniz en base agua, fondo más acabado, dos manos de fondo impregnante más dos manos de acabado, en
color a elegir por la DF. Barniz con certificado de contacto alimentario, con ausencia de pesticidas,
compuestos órgano volátiles (cov), pfalatos y migración de compuestos.
Manillas y pernos de acero inox incluidos.
|
~T|13.28|Mueble cajonera en unidad M2. Suministro y colocacion de cajonera de 390x1140 de estructura de tablero tricapa de 19 mm formada por cajones.
 barnizado con barniz en base agua, fondo más acabado, dos manos de fondo impregnante más dos manos de acabado, en
color a elegir por la DF. Barniz con certificado de contacto alimentario, con ausencia de pesticidas,
compuestos órgano volátiles (cov), pfalatos y migración de compuestos.
Manillas y pernos de acero inox incluidos.
|
~T|13.29|Mueble cajonera en unidad M2. Suministro y colocacion de cajonera de 1210x800 de estructura de tablero tricapa de 19 mm formada por cajones.
 barnizado con barniz en base agua, fondo más acabado, dos manos de fondo impregnante más dos manos de acabado, en
color a elegir por la DF. Barniz con certificado de contacto alimentario, con ausencia de pesticidas,
compuestos órgano volátiles (cov), pfalatos y migración de compuestos.
Manillas y pernos de acero inox incluidos.
|
~T|13.30|Mueble cajonera en unidad M2. Suministro y colocacion de cajonera de 1210x1140 de estructura de tablero tricapa de 19 mm formada por cajones.
 barnizado con barniz en base agua, fondo más acabado, dos manos de fondo impregnante más dos manos de acabado, en
color a elegir por la DF. Barniz con certificado de contacto alimentario, con ausencia de pesticidas,
compuestos órgano volátiles (cov), pfalatos y migración de compuestos.
Manillas y pernos de acero inox incluidos.
|
~T|13.31|Mueble cajonera en unidad M3. Suministro y colocacion de cajonera de 1320x800 de estructura de tablero tricapa de 19 mm formada por cajones.
 barnizado con barniz en base agua, fondo más acabado, dos manos de fondo impregnante más dos manos de acabado, en
color a elegir por la DF. Barniz con certificado de contacto alimentario, con ausencia de pesticidas,
compuestos órgano volátiles (cov), pfalatos y migración de compuestos.
Manillas y pernos de acero inox incluidos.
|
~T|13.32|Mueble cajonera en unidad M3. Suministro y colocacion de cajonera de 1320x1140 de estructura de tablero tricapa de 19 mm formada por cajones.
 barnizado con barniz en base agua, fondo más acabado, dos manos de fondo impregnante más dos manos de acabado, en
color a elegir por la DF. Barniz con certificado de contacto alimentario, con ausencia de pesticidas,
compuestos órgano volátiles (cov), pfalatos y migración de compuestos.
Manillas y pernos de acero inox incluidos.
|
~T|13.33|Mueble cajonera en unidad M5 Suministro y colocacion de cajonera de 2330x800 de estructura de tablero tricapa de 19 mm formada por cajones.
 barnizado con barniz en base agua, fondo más acabado, dos manos de fondo impregnante más dos manos de acabado, en
color a elegir por la DF. Barniz con certificado de contacto alimentario, con ausencia de pesticidas,
compuestos órgano volátiles (cov), pfalatos y migración de compuestos.
Manillas y pernos de acero inox incluidos.
|
~T|13.34|Mueble cajonera en unidad M5. Suministro y colocacion de cajonera de 2330x1140 de estructura de tablero tricapa de 19 mm formada por cajones.
 barnizado con barniz en base agua, fondo más acabado, dos manos de fondo impregnante más dos manos de acabado, en
color a elegir por la DF. Barniz con certificado de contacto alimentario, con ausencia de pesticidas,
compuestos órgano volátiles (cov), pfalatos y migración de compuestos.
Manillas y pernos de acero inox incluidos.
|
~T|13.35|Vidrio laminar de seguridad, 3+3 mm, incoloro, clasificación de prestaciones 1B1, según UNE-EN 12600, fijado sobre carpintería con calzos y sellado continuo.|
~T|13.36|Suministro y colocación de doble acristalamiento e, conjunto formado por vidrio exterior Float incoloro de 6 mm ,3+3, cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, de 16 mm, y vidrio interior Float incoloro de 6 mm,3+3,de espesor; 28 mm de espesor total, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora, compatible con el material soporte. Incluso cortes del vidrio, colocación de junquillos y señalización de las hojas.
Incluye: Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado final de estanqueidad. Señalización de las hojas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie de carpintería a acristalar, según documentación gráfica de Proyecto, incluyendo en cada hoja vidriera las dimensiones del bastidor.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sumando, para cada una de las piezas, la superficie resultante de redondear por exceso cada una de sus aristas a múltiplos de 30 mm.|
~T|14.01|Suministro y montaje de chapa plegada de acero galvanizado para remates de cubierta, vierte aguas, canales recogida agua, bajantes y resto de piezas,  Incluso soportes, esquinas, tapas, remates finales, piezas de conexión a bajantes y piezas especiales, y mermas.
Incluye: Replanteo de los recorrido, situación de los elementos de sujeción. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.

|
~T|14.02|Formación de vallado de parcela mediante panel de malla electrosoldada, de 50x50 mm de paso de malla y 4 mm de diámetro, acabado galvanizado, con bastidor de perfil hueco de acero galvanizado de sección 20x20x1,5 mm y postes de perfil hueco de acero galvanizado, de sección cuadrada 40x40x1,5 mm y 1 m de altura, separados 2 m entre sí, empotrados en dados de hormigón o muretes de fábrica u hormigón. Incluso p/p de replanteo, apertura de huecos, relleno de hormigón para recibido de los postes, colocación de la malla y accesorios de montaje y tesado del conjunto.
Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Marcado de la situación de los postes. Apertura de huecos para colocación de los postes. Colocación de los postes. Vertido del hormigón. Aplomado y alineación de los postes. Colocación de accesorios. Colocación de la malla y atirantado del conjunto.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de longitud mayor de 1 m.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de longitud mayor de 1 m.|
~T|14.03|Suministro y colocación de puerta cancela de madera laminada formada por tablones de 20x10 con poste y elementos secundarios de acero galavanizado, de una hoja abatible, dimensiones 300x200 cm, perfiles rectangulares en cerco zócalo inferior . Apertura manual. Incluso p/p de bisagras o anclajes metálicos laterales de los bastidores, armadura portante de la cancela y recibidos a obra, elementos de anclaje, herrajes de seguridad y cierre, acabado con imprimación antioxidante y accesorios. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora.
Incluye: Replanteo. Colocación y montaje del poste de fijación. Instalación de la puerta cancela. Vertido del hormigón. Montaje del sistema de apertura. Montaje del sistema de accionamiento. Repaso y engrase de mecanismos.
.
|
~T|14.04|Suministro y colocación de puerta cancela de madera laminada formada por tablones de 20x10 con poste y elementos secundarios de acero galavanizado, de una hoja abatible, dimensiones 300x200 cm, perfiles rectangulares en cerco zócalo inferior . Apertura manual. Incluso p/p de bisagras o anclajes metálicos laterales de los bastidores, armadura portante de la cancela y recibidos a obra, elementos de anclaje, herrajes de seguridad y cierre, acabado con imprimación antioxidante y accesorios. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora.
Incluye: Replanteo. Colocación y montaje del poste de fijación. Instalación de la puerta cancela. Vertido del hormigón. Montaje del sistema de apertura. Montaje del sistema de accionamiento. Repaso y engrase de mecanismos.
.|
~T|15#|PINTURA|
~T|15.01|Pintura al esmalte sobre cerrajeria de hierro, una mano de minio y dos de esmalte en protección montacargas y barandilla escalera interior.|
~T|15.02|Proceso de barnizado consistente en la aplicación de 4 manos de lasur, con alto contenido en sólidos, a poro abierto y en base agua. Con certificado de contacto alimentario, Ausencia de COV, Ausencia de migración de elementos, Ausencia de Pesticidas, Formaldeidos, Clorofenoles, Cloroanisoles y Ftalatos. Todo ello con el color elegido por DF.
Primero, lijado de la estructura antes de barnizar, con lija grano 120, después, aplicar dos manos de lasur fondo o impregnante ( IF-100/F3/XX) con pistola airless y con un intervalo de como mínimo 6 horas entre capas. Después, aplicar una primera mano de Lasur acabado (IF-100/T3/XX) con un contenido en sólidos del 35%, mediante pistola airless de paso de boquilla de 13-15 y con una presión de entre 90 -150 bares, para conseguir un grosor de 200 micras por capa como mínimo (en húmedo). Después, lijado fino con lija de grano 220 y aplicación de la segunda mano de acabado, de las mismas características que la anterior. Los acabados aplicados con un intervalo de 24 horas entre capas. Todo ello aplicado con un entorno máximo del 60 % de humedad y de 15º de temperatura como mínimo. La DF podrá revisar y comprobar el proceso de barnizado.

Características del barniz Impregnante:

Las características principales de los Lasures impregnante son: 
Densidad: 					1.01 Kg/dm3.
Viscosidad Din 4, a 20ºC:				18”, + - 1.
Residuo seco A:					36 %
Duración Practica Útil a 20ºC:				Ilimitada (sin catalizador)
Fuera Polvo a 20ºC, 60% HR:				60´
Manejabilidad al aire, a 20ºC, 60% HR.			90´
Secado Total a 20ºC, 60% HR.			6 horas.
Estabilidad a la Luz.					Excelente.
Rendimiento					15-21 m2 por Kg y por mano.
Lijado						Después de 6 horas con lija muy fina.

Características del barniz Acabado:

Las características principales de los Barnices de acabado son:
Densidad: 					1.04 Kg/dm3.
Viscosidad Din4, a 20ºC:				155” + - 15
Residuo seco A:					36 %, + - 1%.
Duración Practica Útil a 20ºC:				Ilimitada (sin catalizador)
Fuera Polvo a 20ºC, 60% HR:				1 Horas
Manejabilidad al aire, a 20ºC, 60% HR.			1,5 Horas
Secado Total a 20ºC, 60% HR.			6 horas.
Estabilidad a la Luz.					Excelente.
Rendimiento					6  8  m2 por Kg y por mano.
Lijado						Después de 6 horas con lija muy fina.
Aplicación:					Por pulverización con pistola convencional o airless.

|
~T|15.03|Proceso de barnizado consistente en la aplicación de 4 manos de lasur, con alto contenido en sólidos, a poro abierto y en base agua. Con función fungicida, insecticida, antimicrobiana, antibactericida e hidrófuga.Todo ello con el color elegido por DF.
Primero, lijado de la estructura antes de barnizar, con lija grano 120, después, aplicar dos manos de lasur fondo o impregnante ( LM-746/XX) con pistola airless y con un intervalo de como mínimo 6 horas entre capas. Después, aplicar una primera mano de Lasur acabado (EL-5230/XX) con un contenido en sólidos del 35%, mediante pistola airless de paso de boquilla de 13-15 y con una presión de entre 90 -150 bares, para conseguir un grosor de 200 micras por capa como mínimo (en húmedo). Después, lijado fino con lija de grano 220 y aplicación de la segunda mano de acabado, de las mismas características que la anterior. Los acabados aplicados con un intervalo de 24 horas entre capas. Todo ello aplicado con un entorno máximo del 60 % de humedad y de 15º de temperatura como mínimo. La DF podrá revisar y comprobar el proceso de barnizado.
Se valorará la aportación de garantía de durabilidad en el barnizado al exterior por parte de la empresa responsable de dicho barnizado. 


Características del barniz Impregnante:

Las características principales de los Lasures impregnante son: 
Densidad: 					1.01 Kg/dm3.
Viscosidad Ford 4, a 20ºC:				12”, + - 1.
Residuo seco A:					16 %
Duración Practica Útil a 20ºC:				Ilimitada (sin catalizador)
Fuera Polvo a 20ºC, 60% HR:				60´
Manejabilidad al aire, a 20ºC, 60% HR.			90´
Secado Total a 20ºC, 60% HR.			8 horas.
Estabilidad a la Luz.					Excelente.
Rendimiento					15-18 m2 por Kg y por mano.
Lijado						Después de 6 horas con lija muy fina.



Características del barniz Acabado:

Las características principales de los Barnices de acabado son:
Densidad: 					1.00 Kg/dm3.
Viscosidad Brookfield, a 20ºC:			35000, + - 1000 cps.
Residuo seco A:					34 %, + - 1%.
Duración Practica Útil a 20ºC:				Ilimitada (sin catalizador)
Fuera Polvo a 20ºC, 60% HR:				2 Horas
Manejabilidad al aire, a 20ºC, 60% HR.			5 Horas
Secado Total a 20ºC, 60% HR.			20 horas.
Estabilidad a la Luz.					Excelente.
Rendimiento					2  4  m2 por Kg y por mano.
Lijado						Después de 10 horas con lija muy fina.
Gramaje recomendado:				250  350 gr/m2 por capa
Aplicación:					Por pulverización con pistola convencional o airless.
|
~T|15.04|Pintado de superficie vertical con pintura tipo pizarra, incluye limpieza de soporte, aplicacion de tapa poros y puente union en caso de ser necesario y un minimo de dos manos de pintura tipo pizarra de acabado.|
~T|15.05|tratamiento hormigón pulido interior a base de producto monocomponente en dispersión acuosa a base de micro emulsiones, como un remedio eficaz contra los problemas de manchas en pavimentos.
Extender  directamente sobre la superficie a tratar,en una única mano, con spray, con sistema airless, o con pincel.
El tiempo de secado del producto depende del grado de porosidad del soporte sobre el cual se ha aplicado (indicativamente de 2 a 4 horas, en función de la temperatura y de la humedad).
La eficacia se consigue a las 24 horas de la aplicación.|
~T|16.01.01.01|Suministro e instalación en el interior de hornacina mural, en vivienda unifamiliar o local, de caja de protección y medida de hasta 80 A de intensidad, para 1 contador trifásico, formada por una envolvente aislante, precintable, autoventilada y con mirilla de material transparente resistente a la acción de los rayos ultravioletas, para instalación empotrada. Incluso equipo completo de medida, bornes de conexión, bases cortacircuitos y fusibles para protección de la derivación individual. Normalizada por la empresa suministradora y preparada para acometida subterránea. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo de la situación de los conductos y anclajes de la caja. Fijación. Colocación de tubos y piezas especiales. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.|
~T|16.01.01.02|Suministro e instalación de derivación individual trifásica enterrada para CENTRO DOCENTE MULTIFUNCIONAL, delimitada entre la centralización de contadores o la caja de protección y medida y el cuadro de mando y protección de cada usuario, formada por cables unipolares con conductores de cobre, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 4x25+1G16 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de polietileno de doble pared, de 75 mm de diámetro, resistencia a compresión mayor de 250 N, suministrado en rollo, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería, sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo y trazado de la zanja. Ejecución del lecho de arena para asiento del tubo. Colocación del tubo en la zanja. Tendido de cables. Conexionado. Ejecución del relleno envolvente.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.|
~T|16.01.01.03|Suministro e instalación de canalización enterrada de tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de color naranja, de 160 mm de diámetro nominal, resistencia a la compresión 450 N, colocado sobre lecho de arena de 5 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería, sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas. Incluso p/p de cinta de señalización. Totalmente montada.
Incluye: Replanteo. Ejecución del lecho de arena para asiento del tubo. Colocación del tubo. Colocación de la cinta de señalización. Ejecución del relleno envolvente de arena.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.|
~T|16.01.01.04|Suministro y montaje de arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de hormigón, sin fondo, registrable, de 60x60x60 cm de medidas interiores, con paredes rebajadas para la entrada de tubos, capaz de soportar una carga de 400 kN, con marco de chapa galvanizada y tapa de hormigón armado aligerado, de 69,5x68,5 cm, para arqueta de conexión eléctrica, capaz de soportar una carga de 125 kN; previa excavación con medios manuales y posterior relleno del trasdós con material granular.
Incluye: Replanteo. Excavación con medios manuales. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Colocación de la arqueta prefabricada. Ejecución de taladros para conexionado de tubos. Conexionado de los tubos a la arqueta. Colocación de la tapa y los accesorios. Relleno del trasdós.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.|
~T|16.01.02.01#|CUADRO GENERAL|
~T|16.01.02.02#|SUBCUADRO SALA TÉCNICA|
~T|16.01.03.01|Suministro e instalación de línea de alimentación trifásica enterrada para Subcuadro de Sala Técnica, delimitada entre el cuadro de mando y protección general y el cuadro de mando y protección de sala técnica, formada por cables unipolares con conductores de cobre, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 5G10 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de polietileno de doble pared, de 63 mm de diámetro, resistencia a compresión mayor de 250 N, suministrado en rollo, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería, sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas. Incluso hilo de mando para cambio de tarifa. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo y trazado de la zanja. Ejecución del lecho de arena para asiento del tubo. Colocación del tubo en la zanja. Tendido de cables. Conexionado. Ejecución del relleno envolvente.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.|
~T|16.01.03.02|Suministro e instalación de cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 5G10 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1). Incluso p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.|
~T|16.01.03.03|Suministro e instalación de cable multipolar H07ZZ-F (AS), siendo su tensión asignada de 450/750 V, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5 (-F) de 3G1,5 mm² de sección, con aislamiento de compuesto reticulado a base de poliolefina libre de halógenos (Z) y cubierta de compuesto reticulado a base de poliolefina libre de halógenos (Z). Incluso p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.|
~T|16.01.03.04|Suministro e instalación de cable multipolar H07ZZ-F (AS), siendo su tensión asignada de 450/750 V, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5 (-F) de 3G2,5 mm² de sección, con aislamiento de compuesto reticulado a base de poliolefina libre de halógenos (Z) y cubierta de compuesto reticulado a base de poliolefina libre de halógenos (Z). Incluso p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.|
~T|16.01.03.05|Suministro e instalación de cable multipolar H07ZZ-F (AS), siendo su tensión asignada de 450/750 V, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5 (-F) de 3G4 mm² de sección, con aislamiento de compuesto reticulado a base de poliolefina libre de halógenos (Z) y cubierta de compuesto reticulado a base de poliolefina libre de halógenos (Z). Incluso p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.|
~T|16.01.03.06|Suministro e instalación de cable multipolar H07ZZ-F (AS), siendo su tensión asignada de 450/750 V, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5 (-F) de 3G6 mm² de sección, con aislamiento de compuesto reticulado a base de poliolefina libre de halógenos (Z) y cubierta de compuesto reticulado a base de poliolefina libre de halógenos (Z). Incluso p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.|
~T|16.01.03.07|Suministro e instalación de cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 3G1,5 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1). Incluso p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.|
~T|16.01.03.08|Suministro e instalación de cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 3G2,5 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1). Incluso p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.|
~T|16.01.04.01|Suministro de interruptor unipolar, ejecución empotrad, en blanco alpino, fijado al paramento, conectado y probado para orden de servicio. La partida incluye cajas de empotrar, los soportes, mecanismo 501U, tecla LS990WW, y marcos necesarios y la parte proporcional del cable de alimentación 1,5mm2 o 2,5mm2, así como la parte proporcionan de tubo de acero o de plástico, cajas de derivación metálicas o plásticas y accesorios desde cuadro o caja. Según memoria y planos.|
~T|16.01.04.02|Suministro de pulsador para timbre,  en blanco alpino, ejecución empotrado, fijado al paramento, conectado y probado para orden de servicio. La partida incluye cajas de empotrar, los soportes, mecanismo pulsador 531U, tecla blanco alpino con símbolo campana LS990KWW, marcos necesarios y la parte proporcional del cable de alimentación 1,5mm2 o 2,5mm2, así como la parte proporcional de tubo de acero o de plástico, cajas de derivación metálicas o plásticas y accesorios desde cuadro  o caja. Según memoria o planos.|
~T|16.01.04.03|Suministro de ZUMBADOR para timbre, en blanco alpino, ejecución empotrado, fijado al paramento, conectado y probado para orden de servicio. La partida incluye cajas de empotrar, los soportes, MECANIMOS DE TIMBRE referencia LS96ES7WW, marcos necesarios y la parte proporcional del cable de alimentación 1,5mm2 o 2,5mm2, así como la parte proporcional de tubo de acero o de plástico, cajas de derivación metálicas o plásticas y accesorios desde cuadro  o caja. Según memoria o planos.|
~T|16.01.04.04|Suministro de base de enchufe con tapa, de ejecución empotrada,f+n+t, de 16A 250V, ,en blanco alpino,  incluso marco y junta estanca IP44 ref 551WU. fijada al paramento, conectada, probada para orden de servicio. La partida incluye las cajas de empotrar, soportes y placas necesarias y la parte proporcional de cable de alimentación de 3x2,5mm2, así como la parte proporcional de tubo de acero o de plástico flexible, cajas de derivación metálicas o plásticas y accesorios desde cuadro a caja. Según memoria y planos.|
~T|16.01.04.05|Suministro e instalación de caja puesto de trabajo, de superficie 3 columnas blanco equipado compuesto por: 1 Caja superficie 3 columnas blanco ref. 078883, 1 Toma de corriente 2P+T doble bornes automáticos blanco ref. 077252, 1 Toma de corriente 2P+T doble bornes automáticos rojo ref. 077272 y 2 Toma RJ45 Cat 6 UTP 2 mód blanco ref. 076564.|
~T|16.01.04.06|Suministro e instalación de interruptor unipolar (1P) estanco, con grado de protección IP 55, monobloc, gama básica, intensidad asignada 10 AX, tensión asignada 250 V, con tecla simple y caja, de color gris, instalado en superficie. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Conexionado y montaje del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.|
~T|16.01.04.07|Suministro e instalación de base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T), tipo Schuko, estanco, con grado de protección IP 55, monobloc, gama básica, intensidad asignada 16 A, tensión asignada 250 V, con tapa y caja con tapa, de color gris, instalada en superficie. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Conexionado y montaje del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.|
~T|16.01.04.08|Suministro e instalación de base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T), para cocina, intensidad asignada 25 A, tensión asignada 250 V, con tapa de color blanco, empotrada, sin incluir la caja de mecanismo. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Conexionado y montaje del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.|
~T|16.01.05#|SUMINISTRO DE LUMINARIA|
~T|16.01.05.01|Suministro e instalación de BERYL Empotrable DOWNLIGHT LED 12W CRI>80 4000K 80º. Blanco

Incluso lámpara led, accesorios, sujeciones y material auxiliar. Totalmente montado, conexionado y comprobado.
Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. Colocación de lámparas y accesorios|
~T|16.01.05.02|Suministro e instalación de BERYL Empotrable DOWNLIGHT LED 22W CRI>80 4000K 80º. Blanco de
Incluso lámpara led, accesorios, sujeciones y material auxiliar. Totalmente montado, conexionado y comprobado.
Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. Colocación de lámparas y accesorios|
~T|16.01.05.03|Suministro e instalación de luminaria led 1X1200 mms. cableada sin equipo de Airfal, incluido difusor de plancha de policarbonato de 10 mm de espesor.
Incluso lámpara led, accesorios, sujeciones y material auxiliar. Totalmente montado, conexionado y comprobado.
Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. Colocación de lámparas y accesorios|
~T|16.01.05.04|Suministro e instalación de luminaria led Modelo DELTA-E 1X1500 mms. cableada sin equipo de Airfal, incluido difusor de plancha de policarbonato de 10 mm de espesor.
Incluso lámpara led, accesorios, sujeciones y material auxiliar. Totalmente montado, conexionado y comprobado.
Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. Colocación de lámparas y accesorios|
~T|16.01.05.05|Suministro e instalación de luminaria, para 1 lámpara LED de 50 W, , con cuerpo de poliéster reforzado con fibra de vidrio; termoesmaltado, blanco; difusor de metacrilato; protección IP 65 y rendimiento mayor del 65%. Incluso lámparas.
Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.|
~T|16.01.05.06|Suministro de bloque autónomo de emergencia IP42 IK07, de superficie. No permanente de 160 lúmenes con LEDS como lámpara de emergencia de 150.000 horas de vida media. Difusor opal. Piloto testigo de carga LED verde. Autonomía 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd. Material de la envolvente autoextinguible. Bornas de telemando protegidas para evitar errores de conexión. Producto enchufable. Construido según norma UNE-EN 60598-2-22. Producto certificado por AENOR con marca N. Instalada incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.|
~T|16.01.05.07|Suministro de bloque autónomo de emergencia IP42 IK07, de superficie. No permanente de 70 lúmenes con LEDS como lámpara de emergencia de 150.000 horas de vida media. Difusor opal. Piloto testigo de carga LED verde. Autonomía 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd. Material de la envolvente autoextinguible. Bornas de telemando protegidas para evitar errores de conexión. Producto enchufable. Construido según norma UNE-EN 60598-2-22. Producto certificado por AENOR con marca N. Instalada incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.|
~T|16.01.05.08|Suministro de bloque autónomo de emergencia IP65 IK07,  de superficie. Permanente/No permanente de 100 lúmenes con LEDS como lámpara de emergencia de 150.000 horas de vida media. Difusor opal. Piloto testigo de carga LED verde. Autonomía 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd. Fuente conmutada de bajo consumo. Material de la envolvente autoextinguible. Bornas de telemando protegidas para evitar errores de conexión. Producto enchufable. Entradas de material flexible para tubo ø16, 20, 25 mm. Construido según norma UNE-EN 60598-2-22. Producto certificado por AENOR con marca N. Instalada incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.|
~T|16.01.05.09|Suministro e instalación de luminaria empotrada en la pared, de 255x65 mm, para 1 lámpara fluorescente compacta TC-S de 7 W, modelo 2191 "BEGA", con cuerpo de luminaria de aluminio inyectado, aluminio y acero inoxidable, vidrio de seguridad, reflector de aluminio puro anodizado, portalámparas G 23, clase de protección I, grado de protección IP 64, aislamiento clase F. Incluso lámparas.
Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.|
~T|16.01.06#|CANALIZACIONES|
~T|16.01.06.01|Canalización empotrada en elemento de construcción de obra de fábrica de tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 16 mm de diámetro nominal, con grado de protección IP 545.|
~T|16.01.06.02|Canalización empotrada en elemento de construcción de obra de fábrica de tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 20 mm de diámetro nominal, con grado de protección IP 545.|
~T|16.01.06.03|Suministro e instalación de canalización empotrada en elemento de construcción de obra de fábrica de tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 25 mm de diámetro nominal, con grado de protección IP 545. Totalmente montada.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del tubo.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.|
~T|16.01.06.04|ML de tubo rígido pesado libre de halógenos tipo RKHF, clase 4422, no propagador de la llama según EN 50086-1, de color gris RAL7035, diámetro nominal 32 mm, con curvas, manguitos y accesorios para conseguir estanqueidad IP40, suministrado en barras de longitud 2 m para diferenciarse de otros tubos de PVC, incluídos soportes y mano de obra. - Ref. DX26232.|
~T|16.01.06.05|Suministro e instalación de canalización enterrada de tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de color naranja, de 40 mm de diámetro nominal, resistencia a la compresión 450 N, colocado sobre lecho de arena de 5 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería, sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas. Incluso p/p de cinta de señalización. Totalmente montada.
Incluye: Replanteo. Ejecución del lecho de arena para asiento del tubo. Colocación del tubo. Colocación de la cinta de señalización. Ejecución del relleno envolvente de arena.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.|
~T|16.01.06.06|Suministro e instalación de tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 16 mm de diámetro nominal, con grado de protección IP 545. Totalmente montada.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del tubo.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.|
~T|16.01.06.07|Suministro e instalación de tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 20 mm de diámetro nominal, con grado de protección IP 545. Totalmente montada.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del tubo.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.|
~T|16.01.06.08|Suministro e instalación de tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 25 mm de diámetro nominal, con grado de protección IP 545. Totalmente montada.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del tubo.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.|
~T|16.01.06.09|Suministro e instalación de caja de derivación, para colocar en superficie, de 150x175x80 mm, con conos y tapa de registro con tornillos de 1/4 de vuelta. Incluso p/p de elementos de sujeción. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje. Montaje y conexionado de la caja de derivación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.|
~T|16.01.06.10|Suministro y montaje de arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de hormigón, sin fondo, registrable, de 40x40x50 cm de medidas interiores, con paredes rebajadas para la entrada de tubos, capaz de soportar una carga de 400 kN, con marco de chapa galvanizada y tapa de hormigón armado aligerado, de 49,5x48,5 cm, para arqueta de conexión eléctrica, capaz de soportar una carga de 125 kN; previa excavación con medios manuales y posterior relleno del trasdós con material granular.
Incluye: Replanteo. Excavación con medios manuales. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Colocación de la arqueta prefabricada. Ejecución de taladros para conexionado de tubos. Conexionado de los tubos a la arqueta. Colocación de la tapa y los accesorios. Relleno del trasdós.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.|
~T|16.01.07#|AYUDAS ALBAÑILERÍA|
~T|16.01.08#|PUESTA A TIERRA|
~T|16.01.08.01|Suministro e instalación de red de toma de tierra para estructura de hormigón del edificio compuesta por 88 m de cable conductor de cobre desnudo recocido de 35 mm² de sección para la línea principal de toma de tierra del edificio, enterrado a una profundidad mínima de 80 cm, 10 m de cable conductor de cobre desnudo recocido de 35 mm² de sección para la línea de enlace de toma de tierra de los pilares de hormigón a conectar y 2 picas para red de toma de tierra formada por pieza de acero cobreado con baño electrolítico de 15 mm de diámetro y 2 m de longitud, enterrada a una profundidad mínima de 80 cm. Incluso placas acodadas de 3 mm de espesor, soldadas en taller a las armaduras de los pilares, punto de separación pica-cable, soldaduras aluminotérmicas, registro de comprobación y puente de prueba. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo. Conexionado del electrodo y la línea de enlace. Montaje del punto de puesta a tierra. Trazado de la línea principal de tierra. Sujeción. Trazado de derivaciones de tierra. Conexionado de las derivaciones. Conexionado a masa de la red. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.|
~T|16.01.08.02|Suministro e instalación de red de equipotencialidad en cuarto húmedo mediante conductor rígido de cobre de 4 mm² de sección, conectando a tierra todas las canalizaciones metálicas existentes y todos los elementos conductores que resulten accesibles mediante abrazaderas de latón. Incluso p/p de cajas de empalmes y regletas. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo. Conexionado del electrodo y la línea de enlace. Montaje del punto de puesta a tierra. Trazado de la línea principal de tierra. Sujeción. Trazado de derivaciones de tierra. Conexionado de las derivaciones. Conexionado a masa de la red.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.|
~T|16.01.09.01|Pruebas finales y entrega de la obra. INSTALACIÓN BAJA TENSIÓN

Antes de realizarse la recepción definitiva de las instalaciones, éstas serán sometidas, en presencia de la dirección de obra, a las pruebas que se consideren oporturnas (medida de toma tierra, aislamiento, disparo de diferenciales, etc.) 

Se realizarán todos los ajustes de la instalación en presencia de la dirección de obra para su adecuada puesta en funcionamiento. 

El instalador entregará al final de la obra un dossier que incluirá los planos de la instalación con las modificaciones introducidas en el curso de la obra si las hubiera (AS BUILT), las instrucciones de funcionamiento de todos los componentes de la instalación, resumen de las mediciones indicadas en el párrafo anterior y las instrucciones de mantenimiento de la instalación. 

El instalador dará a los servicios técnicos del edificio todas las indicaciones y datos que le sean solicitados para el correcto manejo de la instalación.|
~T|16.01.09.02|Tramitación de instalación/es BAJA TENSIÓN ante la correspondendiente EICI (Entidad de Inspección y Control Industrial)
Incluye:
Preparación de documentación de instalador autorizado para su tramitación.
Presentación de documentación en EICI.
Pago de tasas.
Todos las tareas necesarias para la legalización.|
~T|16.02#|INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS|
~T|16.02.01#|DETECCIÓN DE INCENDIOS|
~T|16.02.01.01|Suministro e instalación de Central microprocesadas , de atractivo diseño, fabricadas en ABS, según EN 54 partes 2 y 4.

Disponen de:
2 bucles de detección convencional con final de línea activo.
Control de nivel de acceso mediante llave.
2 salidas vigiladas de evacuación.
Relé de fuego (alarma general) y Relé de avería general.
Salida auxiliar de 24 Vcc.
Teclado con 6 teclas para manejo.
Modo "Prueba de zonas".
Conexión/desconexión individual de zonas de detección y zonas de evacuación.
10 leds independientes para indicación de alarmas.
Necesitan una única batería de 12V / 7Ah.
Continua supervisión de todo el sistema.
Dimensiones: 340 x 290 x 100. Peso: 2.5 Kg.|
~T|16.02.01.02|Suministro e instalación de Detector óptico de humos, certificado LPCB según norma EN 54-7. 
Detectores de bajo perfil con diseño atractivo. 
Fabricados con tecnología SMD, disponen de doble indicador luminoso, salida de alarma remota con misma base intercambiable de fácil conexión.
Zócalo y protector de polvo incluidos.

Conexión a 2 hilos.
Alimentación entre 15 y 35 Vcc.
Consumo: 35 mA (reposo), 80 mA (alarma).
Medidas: Ø 99 mm, altura con base incluida: 46 mm.|
~T|16.02.01.03|Suministro e instalación de Detector térmico de calor , (clase A2R). Certificados LPCB según norma EN 54-5.
Detectores de bajo perfil con diseño atractivo.
Fabricados con tecnología SMD, disponen de doble indicador luminoso, salida de alarma remota y misma base intercambiable de fácil conexión.
Zócalo y protector de polvo incluidos.

Conexión a 2 hilos.
Alimentación entre 15 y 35 Vcc.
Consumo: 35 mA (reposo), 80 mA (alarma).
Medidas: Ø 99 mm, altura con base incluida: 46 mm.|
~T|16.02.01.04|Unidad microprocesada direccionable , fabricada según norma UNE EN 54-11. Controla un interruptor que al ser presionado a través de una lámina flexible (que queda enclavada sin que rompa), genera una señal de alarma en la central.

Dotada con:
Tapa de protección transparente.
Autoaislador del equipo incorporado.
Conector doble para facilitar la derivación en el propio módulo.
Alimentación entre 18 y 27Vcc. Consumo: 900 uA en reposo. 3.6 mA en alarma.
Medidas: 98x95x39 mm|
~T|16.02.01.05|Suministro e instalación de Sirena con foco multitono . Certificada según EN 54-3. Dimensiones: Ø 93 mm, altura: 80 mm. Nivel sonoro: 100 dB (tono 3). Intensidad luminosa: > 0,5Cd. Consumo: 25mA. Protección: IP54 (con base baja) IP65 (con base alta).|
~T|16.02.02#|EXTINTORES|
~T|16.02.02.01|Suministro y colocación de extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de agente extintor, con manómetro y manguera con boquilla difusora. Incluso soporte y accesorios de montaje. Totalmente montado.
Incluye: Replanteo de la situación del extintor. Colocación y fijación del soporte. Colocación del extintor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.|
~T|16.02.02.02|Suministro y colocación de extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia 34B, con 2 kg de agente extintor, con vaso difusor. Incluso soporte y accesorios de montaje. Totalmente montado.
Incluye: Replanteo de la situación del extintor. Colocación y fijación del soporte. Colocación del extintor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.|
~T|16.02.02.03|Suministro y colocación de extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de agente extintor, con manómetro y manguera con boquilla difusora. Incluso armario con puerta ciega y accesorios de montaje.
Incluye: Replanteo. Fijación del armario al paramento. Colocación del extintor dentro del armario.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.|
~T|16.02.03#|SEÑALIZACIÓN|
~T|16.02.03.01|Suministro y colocación de placa de señalización de equipos contra incendios, de poliestireno fotoluminiscente, de 210x210 mm.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación al paramento mediante elementos de anclaje.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.|
~T|16.02.03.02|Suministro y colocación de placa de señalización de medios de evacuación, de poliestireno fotoluminiscente, de 210x210 mm.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación al paramento mediante elementos de anclaje.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.|
~T|16.02.03.03|Placa de señalización riesgo electrico de 250x200 mm. en plástico rígido, totalmente colocada.|
~T|16.03.01.01|Suministro y puesta en obra de unidad exterior VRF AIRSTAGE V-III, selección ahorro de espacio, bomba de calor, , inverter. 

Características técnicas:

Potencia Frigorífica: 40.000 W (34.400 kcal/h)  
Potencia Calorífica: 45.000 W (38.700 kcal/h)  
Ratio Ahorro Energético (EER/COP): 3,65/4,03
Consumo eléctrico (Frío/Calor): 10,96/11,17 kW 
Unidades interiores conectables: 30
Capacidad interiores conectadas (min/max): 20.000-60.000 W (17.200-51.600 kcal/h) 
Caudal de aire unidad exterior (min/max): 13.000 m³/h
Presión estática: 82 Pa
Presión sonora (Frío/Calor): 60/62 dB(A)
Dimensiones unidad exterior (A/L/H): 1240/765/1.690 mm
Diámetro tuberías frigoríficas: 1/2'' - 1 1/8''
Refrigerante: R410A

Amplio rango de funcionamiento, desde -20ºC en calefacción hasta +46ºC en refrigeración.
Se incluye transporte a obra y puesta en marcha. 
No incluye soldaduras a tubo refrigerante de cobre, ni transporte especial.|
~T|16.03.01.02|Suministro e instalación de Antivibratorios VT15 para unidades exteriores de climatización.|
~T|16.03.01.03|Suministro y puesta en obra de unidad interior VRF AIRSTAGE J-IIS & J-II & V-II & VR-II, tipo split conductos baja silueta, bomba de calor inverter.

Características técnicas:

Potencia Frigorífica: 2.800 W (2.408 kcal/h)  
Potencia Calorífica: 3.200 W (2.752 kcal/h)  
Consumo eléctrico (Frío/Calor): 50W 
Caudal de aire unidad exterior (A/M/B): 600/550/480 m³/h
Presión estática (Min/Max): 0/90 Pa
Presión sonora (A/M/B): 29/26/24 dB(A)
Dimensiones unidad interior (A/L/H): 700/620/198 mm
Diámetro tuberías frigoríficas: 1/4'' - 1/2''
Refrigerante: R410A

Incluye bomba de condensados de gran elevación hasta 850 mm.
Se incluye transporte.|
~T|16.03.01.04|Suministro y puesta en obra de unidad interior VRF AIRSTAGE J-IIS & J-II & V-II & VR-II, tipo split conductos baja silueta, bomba de calor inverter.

Características técnicas:

Potencia Frigorífica: 5.600 W (4.816 kcal/h)  
Potencia Calorífica: 6.300 W (5.418 kcal/h)  
Consumo eléctrico (Frío/Calor): 83 W 
Caudal de aire unidad exterior (A/M/B): 940/840/750 m³/h
Presión estática (Min/Max): 0/90 Pa
Presión sonora (A/M/B): 34/32/28 dB(A)
Dimensiones unidad interior (A/L/H): 900/620/198 mm
Diámetro tuberías frigoríficas: 3/8'' - 5/8''
Refrigerante: R410A

Incluye bomba de condensados de gran elevación hasta 850 mm.
Se incluye transporte.|
~T|16.03.01.05|Suministro e instalación de cable multipolar H07ZZ-F (AS), con conductor de cobre clase 5 (-F) de 3G1,5 mm² de sección, con aislamiento de compuesto reticulado a base de poliolefina libre de halógenos (Z) y cubierta de compuesto reticulado a base de poliolefina libre de halógenos (Z), siendo su tensión asignada de 450/750 V. Incluso p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.|
~T|16.03.01.06|Suministro e instalación de canalización fija en superficie de plástico flexible formado por una espiral a derechas de PVC rígido y una lámina envolvente de PVC muy flexible que forma la pared del tubo y le permite adoptar radios de curvatura iguales a su diámetro exterior de 20 mm. Totalmente montada.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del tubo.|
~T|16.03.02.01|Red de evacuación de condensados, colocada superficialmente, de tubo rígido de PVC, de 32 mm de diámetro, unión pegada con adhesivo.|
~T|16.03.02.02|Suministro y puesta en obra de separador 

Apropiado cuando la suma de los códigos de unidades interiores está entre 91 y 180.|
~T|16.03.02.03|Suministro y puesta en obra de separador 
Apropiado cuando la suma de los códigos de unidades interiores es igual o inferior a 90.|
~T|16.03.02.04|Suministro e instalación de línea frigorífica doble realizada con tubería para gas mediante tubo de cobre sin soldadura, de 1 1/8" de diámetro y 1 mm de espesor con coquilla de espuma elastomérica, de 29 mm de diámetro interior y 25 mm de espesor y tubería para líquido mediante tubo de cobre sin soldadura, de 1/2" de diámetro y 0,8 mm de espesor con coquilla de espuma elastomérica, de 13 mm de diámetro interior y 25 mm de espesor. Incluso p/p de cortes, eliminación de rebabas, protección de los extremos con cinta aislante, realización de curvas, abocardado, vaciado del circuito, accesorios, sifones, soportes y fijaciones. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo del recorrido de la línea. Montaje y fijación de la línea. Montaje de accesorios. Vaciado para su carga.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.|
~T|16.03.02.05|Suministro e instalación de línea frigorífica doble realizada con tubería para gas mediante tubo de cobre sin soldadura, de 1/2" de diámetro y 0,8 mm de espesor con coquilla de espuma elastomérica, de 13 mm de diámetro interior y 25 mm de espesor y tubería para líquido mediante tubo de cobre sin soldadura, de 1/4" de diámetro y 0,8 mm de espesor con coquilla de espuma elastomérica, de 7 mm de diámetro interior y 25 mm de espesor. Incluso p/p de cortes, eliminación de rebabas, protección de los extremos con cinta aislante, realización de curvas, abocardado, vaciado del circuito, accesorios, sifones, soportes y fijaciones. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo del recorrido de la línea. Montaje y fijación de la línea. Montaje de accesorios. Vaciado para su carga.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.|
~T|16.03.02.06|Suministro e instalación de línea frigorífica doble realizada con tubería para gas mediante tubo de cobre sin soldadura, de 7/8" de diámetro y 1 mm de espesor con coquilla de espuma elastomérica, de 23 mm de diámetro interior y 25 mm de espesor y tubería para líquido mediante tubo de cobre sin soldadura, de 1/2" de diámetro y 0,8 mm de espesor con coquilla de espuma elastomérica, de 13 mm de diámetro interior y 25 mm de espesor. Incluso p/p de cortes, eliminación de rebabas, protección de los extremos con cinta aislante, realización de curvas, abocardado, vaciado del circuito, accesorios, sifones, soportes y fijaciones. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo del recorrido de la línea. Montaje y fijación de la línea. Montaje de accesorios. Vaciado para su carga.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.|
~T|16.03.02.07|Suministro e instalación de línea frigorífica doble realizada con tubería para gas mediante tubo de cobre sin soldadura, de 5/8" de diámetro y 1 mm de espesor con coquilla de espuma elastomérica, de 16 mm de diámetro interior y 25 mm de espesor y tubería para líquido mediante tubo de cobre sin soldadura, de 3/8" de diámetro y 0,8 mm de espesor con coquilla de espuma elastomérica, de 11 mm de diámetro interior y 25 mm de espesor. Incluso p/p de cortes, eliminación de rebabas, protección de los extremos con cinta aislante, realización de curvas, abocardado, vaciado del circuito, accesorios, sifones, soportes y fijaciones. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo del recorrido de la línea. Montaje y fijación de la línea. Montaje de accesorios. Vaciado para su carga.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.|
~T|16.03.02.08|Suministro y carga de la instalación con gas refrigerante R-410A, suministrado en botella con 50 kg de refrigerante.
Incluye: Carga del gas refrigerante.
Criterio de medición de proyecto: Peso teórico de la carga, estimado a partir de la densidad aparente, de la presión y del volumen a ocupar, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se determinará el peso de la carga realmente introducida en la instalación, según especificaciones de Proyecto.|
~T|16.03.02.09|Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas para instalaciones hasta una profundidad de 2 m, en suelo de arcilla semidura, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la excavación, retirada de los materiales excavados y carga a camión.
Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación de las camillas en las esquinas y extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras. Refinado de fondos con extracción de las tierras. Carga a camión de las tierras excavadas.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la sección teórica por defectos imputables al Contratista. Se medirá la excavación una vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavación antes de conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente determine el Director de Ejecución de la obra.|
~T|16.03.03.01|Suministro y puesta en obra del mando por cable  con conversor de red.

Controla hasta 8 grupos de control remoto y controla hasta 64 grupos de control remoto en un sistema VRF. 
Programador semanal que permite 4 puestas en marcha diarias y establecer programas para cada día por separado.
Se necesita un conversor de red (UTY-VGGY) para conectar los controles remotos de grupo a un sistema VRF.
Las funciones paro/marcha, modo de funcionamiento, selector de temperatura y velocidad del ventilador se pueden controlar y monitorizar de manera centralizada o individualmente.|
~T|16.03.03.02|Conversor de red  de corriente continua para conectar equipos 1x1 al sistema
Se pueden conectar a los mandos por cable de 2 o 3 hilos.|
~T|16.03.03.03|Suministro e instalación de cable bus de comunicaciones, de manguera sin apantallar, de 2 hilos, de 1 mm² de sección por hilo, sin polaridad. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.|
~T|16.03.04#|REJILLAS|
~T|16.03.04.01#|IMPULSIÓN|
~T|16.03.04.02#|RETORNO|
~T|16.03.05#|CONDUCTOS|
~T|16.03.05.01|Formación de conducto rectangular para la distribución de aire climatizado formado por panel rígido de alta densidad de lana de vidrio Climaver Plus R , según UNE-EN 13162, de 25 mm de espesor, revestido por ambas caras por aluminio (exterior: aluminio + malla de fibra de vidrio + kraft; interior: aluminio + kraft), con el canto macho rebordeado por el complejo interior del conducto, resistencia térmica 0,75 (m²K)/W, conductividad térmica 0,032 W/(mK). Incluso p/p de cortes, codos y derivaciones, sellado de uniones con cola Climaver, embocaduras, soportes metálicos galvanizados, elementos de fijación, sellado de tramos con cinta Climaver de aluminio, accesorios de montaje, piezas especiales, limpieza y retirada de los materiales sobrantes a contenedor. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y posterior anclaje de los soportes de los conductos. Montaje y fijación de conductos. Sellado de las uniones. Limpieza final.
Criterio de medición de proyecto: Superficie proyectada, según documentación gráfica de Proyecto, calculada como producto del perímetro exterior por la longitud del tramo, medida entre los ejes de los elementos o de los puntos a conectar, sin descontar las piezas especiales.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.|
~T|16.03.06#|OBRA CIVIL|
~T|16.03.06.01|Formación de capa de hormigón para bancada climatizacion, nivelado de fondos de cimentación, de 8 cm de espesor, mediante el vertido con cubilote de hormigón en masa HM-100/B/20/I fabricado en central en el fondo de la excavación previamente realizada.
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: 
    - CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos
    - CTE. DB HS Salubridad
    - Instrucción de Hormigón Estructural EHE.
Condiciones previas del soporte: Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de ejecución, se realizarán las siguientes comprobaciones: Antes de proceder a la ejecución de la cimentación, se realizará la confirmación del estudio geotécnico según el apartado 3.4 del DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos (CTE), donde se menciona que, una vez iniciadas las excavaciones, a la vista del terreno excavado y para la situación precisa de los elementos de cimentación, el Director de Obra apreciará la validez y suficiencia de los datos aportados por el estudio geotécnico, adoptando en casos de discrepancia las medidas oportunas para la adecuación de la cimentación y del resto de la estructura a las características geotécnicas del terreno. Se comprobará, visualmente o mediante las pruebas que se juzguen oportunas, que el terreno de apoyo de aquella se corresponde con las previsiones del Proyecto. El resultado de tal inspección, definiendo la profundidad de la cimentación de cada uno de los apoyos de la obra, su forma y dimensiones, y el tipo y consistencia del terreno, se incorporará a la documentación final de obra. En particular, se debe comprobar que el nivel de apoyo de la cimentación se ajusta al previsto y, apreciablemente, la estratigrafía coincide con la estimada en el estudio geotécnico, que el nivel freático y las condiciones hidrogeológicas se ajustan a las previstas, que el terreno presenta, apreciablemente, una resistencia y una humedad similares a la supuesta en el estudio geotécnico, que no se detectan defectos evidentes tales como cavernas, fallas, galerías, pozos, etc, y, por último, que no se detectan corrientes subterráneas que puedan producir socavación o arrastres. Una vez realizadas estas comprobaciones, se confirmará la existencia de los elementos enterrados de la instalación de puesta a tierra, y que el plano de apoyo del terreno es horizontal y presenta una superficie limpia.
Incluye: Replanteo. Colocación de toques y/o formación de maestras. Puesta en obra del hormigón. Curado del hormigón.
Condiciones de terminación: Enumeración de las condiciones en que debe quedar la unidad de obra para poder proseguir la ejecución del resto de unidades: Superficie horizontal y plana.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida sobre la superficie teórica de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto.|
~T|16.03.06.02|Lamina de 4 cm de espesor de Poliestileno extruido de color uniforme, colocado sobre base de mortero de 8 cm de espesor.|
~T|16.03.07#|AYUDAS DE ALBAÑILERÍA|
~T|16.03.07.01|Tramitacion de expediente térmico en la Conselleria d'Industria, incluido los organismo oficiales , boletín del instalador... necesarios y el pago de tasas.|
~T|16.04.01#|APORTACIÓN DE AIRE EXTERIOR|
~T|16.04.01.01|Suministro e instalación de recuperador entálpico, para montaje horizontal, de dimensiones 810x1189x1189 mm, peso 143 kg, caudal de aire a velocidad máxima 1500 m³/h, consumo eléctrico de los ventiladores 786 W con alimentación monofásica a 230 V, presión estática a velocidad máxima/mínima: 159/129 Pa, presión sonora a velocidad máxima/mínima a 1,5 m: 39/37,5 dBA, eficiencia térmica a velocidad máxima/mínima: 76,5/79%, diámetro de los conductos 250 mm, conectable a una red TCC-Link, con cambio de modo automático de operación de recuperación a free-cooling o viceversa y configuración desde el mando a distancia del caudal y presión de aire, rearme automático y alarma de filtros sucios. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del recuperador. Conexionado con la red eléctrica.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.|
~T|16.04.01.02|Suministro y colocación de rejilla lineal con aletas fijas a 0º y paralelas  a la cota mayor serie LMT-MINI+SP+CM (S) M9016 dim. 800x125, construida en aluminio y lacado color  blanco M9016 con regulador de caudal de aletas opuestas, construido en acero electro-zincado lacado  negro SP, fijación con clips (S) y marco de montaje CM.
   Marca MADEL.|
~T|16.04.01.03|Sum. y col. de Rejilla para toma de aire exterior con malla galvanizada y aletas paralelas a la cota mayor serie DXT-A+PFT (T) AA dim. 825x325, con portafiltro PFT y filtro tipo K/8 eficacia EN 779 G3, construida en aluminio y acabado anodizado AA, fijación con tornillos visibles (T).
Marca MADEL.|
~T|16.04.01.04|Sum. y col. de compuerta de regulación de caudal para conducto circular y con mando manual serie SCC-MA dim.125. Con elementos necesarios para montaje.
Marca MADEL.|
~T|16.04.01.05|Suministro e instalación de cable multipolar H07ZZ-F (AS), con conductor de cobre clase 5 (-F) de 3G2,5 mm² de sección, con aislamiento de compuesto reticulado a base de poliolefina libre de halógenos (Z) y cubierta de compuesto reticulado a base de poliolefina libre de halógenos (Z), siendo su tensión asignada de 450/750 V. Incluso p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.|
~T|16.04.02#|EXTRACCIÓN ASEOS|
~T|16.04.02.01|Suministro e instalación de ventilador helicocentrífugo de perfil bajo, de dos velocidades, potencia máxima de 20 W, caudal máximo de 180 m³/h, de 135,5 mm de diámetro y 232 mm de longitud, nivel de presión sonora de 24 dBA, para conductos de 100 mm de diámetro, formado por cuerpo de polipropileno, hélice de ABS, caja de bornes y motor para alimentación monofásica a 230 V y 50 Hz de frecuencia. Incluso accesorios y elementos de fijación. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del ventilador en línea. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.|
~T|16.04.02.02|Suministro y colocación de Boca circular de cono central ajustable para ventilación con cuello de montaje s dim.100, construida en polipropileno blanco, fijación con clips (S) y marco de montaje.
|
~T|16.04.02.03|Suministro y colocación de conducto para instalación de ventilación, formado por tubo liso de PVC, de 110 mm de diámetro exterior, pegado mediante adhesivo, colocado en posición horizontal. Incluso p/p de recorte de materiales, uniones, refuerzos, embocaduras, tapas de registro, elementos de fijación, conexiones, accesorios y piezas especiales, sin incluir compuertas de regulación o cortafuego, ni rejillas y difusores. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo y trazado del conducto. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales.
Criterio de medición de proyecto: Longitud proyectada, según documentación gráfica de Proyecto, medida entre los ejes de los elementos o de los puntos a conectar, sin descontar las piezas especiales.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.|
~T|16.04.02.04|Suministro y colocación de conducto para instalación de ventilación, formado por tubo liso de PVC, de 125 mm de diámetro exterior, pegado mediante adhesivo, colocado en posición horizontal. Incluso p/p de recorte de materiales, uniones, refuerzos, embocaduras, tapas de registro, elementos de fijación, conexiones, accesorios y piezas especiales, sin incluir compuertas de regulación o cortafuego, ni rejillas y difusores. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo y trazado del conducto. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales.
Criterio de medición de proyecto: Longitud proyectada, según documentación gráfica de Proyecto, medida entre los ejes de los elementos o de los puntos a conectar, sin descontar las piezas especiales.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.|
~T|16.04.02.05|Suministro e instalación de cable multipolar H07ZZ-F (AS), con conductor de cobre clase 5 (-F) de 3G1,5 mm² de sección, con aislamiento de compuesto reticulado a base de poliolefina libre de halógenos (Z) y cubierta de compuesto reticulado a base de poliolefina libre de halógenos (Z), siendo su tensión asignada de 450/750 V. Incluso p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.|
~T|16.04.03#|COCINA|
~T|16.04.03.01|Suministro e instalación de tubo de PVC, a conducto de extracción para salida de humos. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje. Colocación del aparato. Conexión a la red.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.|
~T|16.04.03.02|Suministro y montaje en el extremo exterior del conducto de extracción (boca de expulsión) de sombrerete contra la lluvia de chapa galvanizada, para conducto de salida de 125 mm de diámetro exterior en cubierta inclinada con cobertura de pizarra, acabado liso, con malla de protección contra la entrada de hojas y pájaros, babero de plomo y cuello de conexión a conducto, para ventilación de cocinas. Incluso p/p de elementos de anclaje y sujeción. Totalmente montado.
Incluye: Replanteo. Fijación y colocación mediante elementos de anclaje.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.|
~T|16.04.04#|AYUDAS DE ALBAÑILERIA|
~T|16.05.01.01|Suministro e instalación de arqueta de entrada prefabricada dotada de ganchos para tracción y equipada con cerco y tapa, de dimensiones interiores 400x400x600 mm, hasta 20 puntos de acceso a usuario (PAU), para unión entre las redes de alimentación de telecomunicación de los distintos operadores y la infraestructura común de telecomunicación del edificio, colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I de 10 cm de espesor.
Incluye: Replanteo. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Montaje de las piezas prefabricadas. Embocadura de tubos. Conexionado de tubos de la canalización. Colocación de accesorios. Ejecución de remates.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.|
~T|16.05.02.01|Suministro e instalación de canalización interior de usuario empotrada por el interior de la vivienda que une el registro de terminación de red con los distintos registros de toma, formada por 3 tubos de PVC flexible, reforzados de 32 mm de diámetro, resistencia a la compresión 320 N, resistencia al impacto 2 julios, para el tendido de cables. Incluso p/p de accesorios, elementos de sujeción e hilo guía. Totalmente montada.
Incluye: Replanteo y trazado de la línea. Colocación y fijación de los tubos. Colocación del hilo guía.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.|
~T|16.05.02.02|Suministro e instalación de caja de derivación, para colocar en superficie, de 150x175x80 mm, con conos y tapa de registro con tornillos de 1/4 de vuelta. Incluso p/p de elementos de sujeción. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje. Montaje y conexionado de la caja de derivación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.|
~T|16.05.02.03|Suministro e instalación de canalización empotrada en elemento de construcción de obra de fábrica de tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 40 mm de diámetro nominal, con grado de protección IP 545. Totalmente montada.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del tubo.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.|
~T|16.05.03.01|Suministro e instalación de armario rack, estructura con bastidor de 19”
Incluyendo guías soporte, regleta eléctrica con interruptor y tomas de corriente, unidad de ventilación, pasahilos, guía cables, chasis de distribución, bandejas fijas de 19”, switch de 24, un panel de distribución 24,  Cat. 6 de 19”, latiguillos de Cat. 6 y latiguillos de de fibra óptica.|
~T|16.05.03.02|Suministro e instalación de cable eléctrico para transmisión de datos en red de área local (LAN), UC400 C6 U/UTP 4P LSHF, tipo U/FTP, categoría 6, clase E, de 4 pares trenzados con conductores de cobre rígido, cubierta de poliolefina termoplástica, de tipo Afumex Z1, y con las siguientes características: no propagación de la llama, baja emisión de humos opacos, libre de halógenos y nula emisión de gases corrosivos. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.|
~T|16.05.03.03|Suministro e instalación de canalización enterrada de tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de color naranja, de 40 mm de diámetro nominal, resistencia a la compresión 450 N, colocado sobre lecho de arena de 5 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería, sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas. Incluso p/p de cinta de señalización. Totalmente montada.
Incluye: Replanteo. Ejecución del lecho de arena para asiento del tubo. Colocación del tubo. Colocación de la cinta de señalización. Ejecución del relleno envolvente de arena.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.|
~T|16.05.03.04|Certificación de toma y revisado de cableado.|
~T|16.05.03.05|Suministro de toma de telefono, ejecucion empotrada, en blanco alpino, mas tomaRJ45 modelo UAE8UPO, fijado al paramento, conectado y probado para orden de servicio. La partida incluye las cajas de empotrar, los soportes y marcos necesarios y la parte proporcional del cable de alimentación, así como la parte proporcionan de tubo de acero o de plástico, cajas de derivación metálicas o plásticas y accesorios desde cuadro o caja. Según memoria y planos.|
~T|16.05.03.06|Suministro de punto Alcatel-Lucent OmniAccess AP105 son puntos de acceso inalámbricos interiores de alto rendimiento para el sector empresarial, con doble radio y multibanda (802.11b/g/n y 802.11a/n simultáneas), capaz de ofrecer velocidades de datos inalámbricos combinadas de hasta 300 Mb/s por radio. Los puntos de acceso multifunción de este tipo proporcionan acceso LAN inalámbrico, control de transmisión, y detección y prevención de intrusiones inalámbricas en un espectro de RF de entre 2,4-2,5 GHz y 5 GHz. Colocación y conexionado de cables.|
~T|16.05.04#|ICT|
~T|16.05.04.01|Instalación de kit de videoportero convencional color antivandálico para vivienda unifamiliar compuesto de: placa exterior de calle antivandálica con pulsador de llamada y telecámara, fuente de alimentación y monitor con base de conexión. Incluso un teléfono adicional, abrepuertas, visera, cableado y cajas.
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubos y cajas. Tendido de cables. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.|
~T|16.05.05#|AYUDAS DE ALBAÑILERIA|
~T|16.06#|INSTALACIÓN DE CATV|
~T|16.06.01|Suministro e instalación de canalización externa enterrada entre la arqueta de entrada y el registro de enlace inferior en el interior de la vivienda, formada por 1 tubo (TBA+STDP) de polietileno de 63 mm de diámetro, suministrado en rollo, resistencia a la compresión 450 N, resistencia al impacto 20 julios, Aiscan-DRN "AISCAN", ejecutada en zanja de 45x75 cm, con el tubo embebido en un prisma de hormigón en masa HM-20/B/20/I con 6 cm de recubrimiento superior e inferior y 5,5 cm de recubrimiento lateral, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior. Incluso p/p de vertido y compactación del hormigón para la formación de la solera y el prisma de hormigón en masa e hilo guía. Totalmente montada.
Incluye: Replanteo y trazado de la zanja. Refinado de fondos y laterales a mano, con extracción de las tierras. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Presentación en seco del tubo. Vertido y compactación del hormigón para formación del prisma.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.|
~T|16.06.02|Suministro e instalación de arqueta de entrada prefabricada dotada de ganchos para tracción y equipada con cerco y tapa, de dimensiones interiores 400x400x600 mm, hasta 20 puntos de acceso a usuario (PAU), para unión entre las redes de alimentación de telecomunicación de los distintos operadores y la infraestructura común de telecomunicación del edificio, colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I de 10 cm de espesor. Incluso p/p de vertido y compactación del hormigón para la formación de solera, embocadura de conductos, conexiones y remates. Totalmente montada, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.
Incluye: Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Montaje de las piezas prefabricadas. Conexionado de tubos de la canalización. Colocación de accesorios.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.|
~T|16.06.03|Suministro e instalación de canalización de enlace inferior enterrada entre el registro de enlace y el registro de terminación de red, formada por 2 tubos (2 TBA+STDP) de polietileno de 40 mm de diámetro, suministrado en rollo, resistencia a la compresión 450 N, resistencia al impacto 15 julios, ejecutada en zanja de 45x75 cm, con los tubos embebidos en un prisma de hormigón en masa HM-20/B/20/I con 6 cm de recubrimiento superior e inferior y 5,5 cm de recubrimiento lateral, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior. Incluso p/p de vertido y compactación del hormigón para la formación de la solera y el prisma de hormigón en masa, soportes separadores de tubos de PVC colocados cada 100 cm e hilo guía. Totalmente montada.
Incluye: Replanteo y trazado de la zanja. Refinado de fondos y laterales a mano, con extracción de las tierras. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Presentación en seco de tubos. Vertido y compactación del hormigón para formación del prisma.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.|
~T|16.06.04|Suministro e instalación de registro de enlace superior formado por armario de 360x360x120 mm, para paso y distribución de instalaciones de ICT, con cuerpo y puerta de plancha de acero lacado con aislamiento interior, para montar superficialmente. Incluso cierre con llave, accesorios, piezas especiales y fijaciones. Totalmente montado.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del armario.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.|
~T|16.06.05|Suministro e instalación de canalización interior de usuario empotrada por el interior de la vivienda que une el registro de terminación de red con los distintos registros de toma, formada por 3 tubos de PVC flexible, reforzados de 20 mm de diámetro, resistencia a la compresión 320 N, resistencia al impacto 2 julios, para el tendido de cables. Incluso p/p de accesorios, elementos de sujeción e hilo guía. Totalmente montada.
Incluye: Replanteo y trazado de la línea. Colocación y fijación de los tubos. Colocación del hilo guía.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.|
~T|16.06.06|Suministro e instalación de mástil para fijación de 3 antenas, de acero con tratamiento anticorrosión, de 3 m de altura y 40 mm de diámetro. Incluso anclajes y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo del emplazamiento. Colocación y aplomado del mástil.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.|
~T|16.06.07|Suministro e instalación de soporte en L, de pared o techo, de 35 mm de diámetro, con base de fijación. Incluso anclajes y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo del emplazamiento. Colocación del soporte.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.|
~T|16.06.08|Suministro e instalación de antena exterior FM, circular, para captación de señales de radiodifusión sonora analógica procedentes de emisiones terrenales, modelo B2R1FM "FRINGE", de 1 dB de ganancia y 500 mm de longitud. Incluso anclajes y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo. Colocación de la antena. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.|
~T|16.06.09|Suministro e instalación de antena exterior DAB para captación de señales de radiodifusión sonora digital procedentes de emisiones terrenales, modelo B3DAB "FRINGE", de 1 elemento, 0 dB de ganancia, 15 dB de relación D/A y 555 mm de longitud. Incluso anclajes y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo. Colocación de la antena. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.|
~T|16.06.10|Suministro e instalación de antena exterior UHF para captación de señales de televisión analógica, televisión digital terrestre (TDT) y televisión de alta definición (HDTV) procedentes de emisiones terrenales, canales del 21 al 69, modelo Buf-Titan "FRINGE", de 45 elementos, 17 dB de ganancia, 31 dB de relación D/A y 1110 mm de longitud, con dipolo activo, de 15 dB de ganancia. Incluso anclajes y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo. Colocación de la antena. Colocación del dipolo activo. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.|
~T|16.06.11|Suministro e instalación de equipo de cabecera, formado por: central amplificadora programable, modelo CJ6601 y 1 amplificador FI, modelo CA531D (alojados en el RITS o RITU). Incluso cargas resistivas y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje de elementos. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.|
~T|16.06.12|Suministro e instalación de punto de interconexión de cables coaxiales para red de distribución con tipología en estrella, formado por armario de poliéster reforzado con fibra de vidrio, de 210x310x160 mm, como registro principal de cables coaxiales y 6 conectores tipo "F" a compresión, para cable RG-6. Incluso placa de montaje, puerta con cerradura, accesorios necesarios para su correcta instalación, piezas especiales y fijaciones. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Colocación del armario. Colocación de los conectores.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.|
~T|16.06.13|Suministro e instalación de cable coaxial RG-6 de 75 Ohm de impedancia característica media, reacción al fuego clase Eca, con conductor central de cobre de 1,15 mm de diámetro, dieléctrico de polietileno celular, pantalla de cinta de aluminio/polipropileno/aluminio, malla de hilos trenzados de cobre y cubierta exterior de PVC de 6,9 mm de diámetro de color blanco. Incluso accesorios y elementos de sujeción.
Incluye: Tendido de cables.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.|
~T|16.06.14|Suministro e instalación de multiplexor pasivo de 1 entrada y 6 salidas, con conectores hembra tipo RJ45 de 8 contactos, categoría 6, color blanco y latiguillo de conexión de 0,5 m de longitud formado por cable rígido UTP no propagador de la llama de 4 pares de cobre, categoría 6, con vaina exterior de PVC LSFH libre de halógenos, con baja emisión de humos y gases corrosivos y conector macho tipo RJ45 de 8 contactos, categoría 6, en ambos extremos. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Colocación del multiplexor. Conexionado del latiguillo.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.|
~T|16.06.15|Suministro de toma  televisión, ejecución empotrada, en blanco alpino, más toma de televisión final modelo 5230, fijado al paramento, conectado y probado para orden de servicio. La partida incluye las cajas de empotrar, los soportes y marcos necesarios y la parte proporcional del cable de alimentación, así como la parte proporcionan de tubo de acero o de plástico, cajas de derivación metálicas o plásticas y accesorios desde cuadro o caja. Según memoria y planos.|
~T|16.07.01.01|Suministro y montaje de acometida enterrada para abastecimiento de agua potable de 5 m de longitud, que une la red general de distribución de agua potable de la empresa suministradora con la instalación general del edificio, continua en todo su recorrido sin uniones o empalmes intermedios no registrables, formada por tubo de polietileno PE 100, de 32 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 2 mm de espesor, colocada sobre lecho de arena de 15 cm de espesor, en el fondo de la zanja previamente excavada, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería; collarín de toma en carga colocado sobre la red general de distribución que sirve de enlace entre la acometida y la red; llave de corte de esfera de 1" de diámetro con mando de cuadradillo colocada mediante unión roscada, situada junto a la edificación, fuera de los límites de la propiedad, alojada en arqueta prefabricada de polipropileno de 30x30x30 cm, colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor. Incluso p/p de accesorios y piezas especiales, demolición y levantado del firme existente, posterior reposición con hormigón en masa HM-20/P/20/I, y conexión a la red. Sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo y trazado de la acometida, coordinado con el resto de instalaciones o elementos que puedan tener interferencias. Rotura del pavimento con compresor. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Colocación de la arqueta prefabricada. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Colocación de la tubería. Montaje de la llave de corte. Colocación de la tapa. Ejecución del relleno envolvente. Empalme de la acometida con la red general del municipio. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.|
~T|16.07.01.02|Suministro e instalación de contador de agua fría de lectura directa, de chorro simple, con emisor de impulsos, caudal nominal 1,5 m³/h, diámetro 1/2", temperatura máxima 30°C, presión máxima 16 bar, apto para aguas muy duras, con tapa, racores de conexión y precinto, válvulas de esfera con conexiones roscadas hembra de 1/2" de diámetro, concentrador de datos para un máximo de 20 contadores de energía o de agua, incluso filtro retenedor de residuos, elementos de montaje y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo. Colocación del contador. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.|
~T|16.07.01.03|Formación de arqueta enterrada, de dimensiones interiores 60x60x60 cm, de hormigón en masa "in situ" HM-35/P/20/I+Qb, sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, con marco y tapa de fundición clase B-125 según UNE-EN 124, para alojamiento de la válvula; previa excavación con medios manuales y posterior relleno del trasdós con material granular. Incluso molde reutilizable de chapa metálica, amortizable en 20 usos.
Incluye: Replanteo. Excavación con medios manuales. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Colocación del encofrado metálico. Vertido y compactación del hormigón en formación de la arqueta previa humectación del encofrado. Retirada del encofrado. Conexionado de los tubos a la arqueta. Colocación de la tapa. Relleno del trasdós.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.|
~T|16.07.02.01|Suministro y montaje de instalación interior de fontanería para aulas con dotación para: inodoro doble, lavabo y lavabo infantil, realizada con tubo de polietileno reticulado (PE-X), para la red de agua fría y caliente que conecta la derivación particular o una de sus ramificaciones con cada uno de los aparatos sanitarios, con los diámetros necesarios para cada punto de servicio. Incluso llaves de paso de cuarto húmedo para el corte del suministro de agua, de polietileno reticulado (PE-X), p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, derivación particular, accesorios de derivaciones y p/p de tubo corrugado color azul y rojo. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías y de la situación de las llaves. Colocación y fijación de tuberías y llaves. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.|
~T|16.07.02.02|Suministro y montaje de instalación interior de fontanería para cuarto de baño con dotación para: inodoro, lavabo sencillo, ducha, realizada con tubo de polietileno reticulado (PE-X), para la red de agua fría y caliente que conecta la derivación particular o una de sus ramificaciones con cada uno de los aparatos sanitarios, con los diámetros necesarios para cada punto de servicio. Incluso llaves de paso de cuarto húmedo para el corte del suministro de agua, de polietileno reticulado (PE-X), p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, derivación particular, accesorios de derivaciones. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías y de la situación de las llaves. Colocación y fijación de tuberías y llaves.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.|
~T|16.07.02.03|Suministro y montaje de instalación interior de fontanería para cocina con dotación para: fregadero, toma y llave de paso para lavavajillas, realizada con tubo de polietileno reticulado (PE-X), para la red de agua fría y caliente que conecta la derivación particular o una de sus ramificaciones con cada uno de los aparatos sanitarios, con los diámetros necesarios para cada punto de servicio. Incluso llaves de paso de cuarto húmedo para el corte del suministro de agua, de polietileno reticulado (PE-X), p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, derivación particular, accesorios de derivaciones p/p de tubo corrugado color azul y rojo. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías y de la situación de las llaves. Colocación y fijación de tuberías y llaves. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.|
~T|16.07.02.04|Suministro y montaje de instalación interior de fontanería para usos complementarios con dotación para: lavadero, toma y llave de paso para lavadora, realizada con tubo de polietileno reticulado (PE-X), para la red de agua fría y caliente que conecta la derivación particular o una de sus ramificaciones con cada uno de los aparatos sanitarios, con los diámetros necesarios para cada punto de servicio. Incluso llaves de paso de cuarto húmedo para el corte del suministro de agua, de polietileno reticulado (PE-X), p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, derivación particular, accesorios de derivaciones. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías y de la situación de las llaves. Colocación y fijación de tuberías y llaves. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.|
~T|16.07.03#|ACCESORIOS|
~T|16.07.03.01|Suministro y colocación de barra fija de sujeción para minusválidos, modelo "EASY 60 INOX BRILLO" del grupo Porcelanosa, para aseo, con forma de U, nivelada y fijada al soporte con las sujeciones suministradas por el fabricante, Ref. 100042135.

Incluye: Taladros y tornillos. Totalmente montada.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.|
~T|16.07.03.02|Suministro y colocación de barra abatible de sujeción para minusválidos, modelo "EASY ABAT. VERT 80 INOX BRILLO" del grupo Porcelanosa, para aseo, con forma de U, con portarrollos de papel higiénico, nivelada y fijada al soporte con las sujeciones suministradas por el fabricante. Ref. 100042171.
Incluye: Taladros y tornillos. Totalmente montada.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.|
~T|16.07.03.03|Suministro y colocación de inodoro adaptado segun decreto Illes Balears.
Incluye: Taladros y tornillos. Totalmente montada.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.|
~T|16.07.03.04|Suministro y colocación de inodoro adaptado segun decreto Illes Balears.

Incluye: Taladros y tornillos. Totalmente montada.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.
|
~T|16.07.03.05|Avisador acústico y óptico, para baño de minusválidos, mediante Bloque de llamada Pulsador de llamada sanitario antibacteriano. Con testigo rojo de llamada. IP 20. IP 44 con la placa ref. 0788 80. Marca: Legrand referencia: 0766 85, de sonido musical, montado superficialmente. Cumpliendo la normativa de supresión de barreras arquitectónicas Maraca Legrand. Totalmente instalado y probado, con parte proporcional de cableado y tubo desde el pulsador en el aseo hasta el timbre en la recepción del local y material eléctico.|
~T|16.07.04#|ACS SOLAR|
~T|16.07.04.01|Suministro e instalación de Captador plano con superficie de absorción serpenín con 4 tomas especial para funcionamiento drain-back. Dimensiones 2033/1233/80 mm. Área útil de apertura:  2,35 m2. Rendimiento: h0 (según EN 12975) 81.4%. K1 = 2,645 w/(m2·K)  K2 = 0,033 w/(m2·K2). Absorbedor serpentín, tratamiento selectivo.|
~T|16.07.04.02|Suministro e instalación de Canalización solar aislada para auroSTEP , 2x10 m.|
~T|16.07.04.03|Depósito estratificador de inercia de acero con recubrimiento protector. Aislamiento térmico lana sintética (140-200 mm), 3 amortiguadores de caudal, 10 tomas para conectar generadores, circuitos de calefacción y módulos hidráulicos externos y 8 clips para sondas de temperatura. Eficiencia energética clase B.|
~T|16.07.04.04|Suministro e instalación de Sistema de drenaje automático T.|
~T|16.07.04.05|Suministro y colocación de conducto de evacuación de los productos de la combustión, formado por tubo de doble pared, compuesto por pared interior de aluminio de 80 mm de diámetro y pared exterior de aluminio de 125 mm de diámetro con recubrimiento de esmalte blanco de poliuretano, temperatura de trabajo de hasta 220°C, para caldera, calentador o acumulador mural con cámara de combustión estanca, a gas, con salida directa a fachada o patio de ventilación. Incluso p/p de tes, codos, adaptadores, abrazaderas, soportes murales, deflectores y demás accesorios necesarios. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo y trazado del conducto. Presentación de tubos y accesorios. Montaje del conducto. Fijación del conducto al paramento. Colocación de deflectores. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida desde el arranque del conducto hasta la parte superior del deflector, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, desde el arranque del conducto hasta la parte superior del deflector, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.|
~T|16.07.04.06|Suministro e instalación de Resistencia eléctrica 3 kW/230 V |
~T|16.07.04.07|Suministro e instalación de Estructura para cubierta plana de Aluminio, con alta resistencia a la corrosión y reducido peso. Diseño para montaje "plug and play". Regulable (30º - 45 º - 60 º) y con todas las conexiones hidráulicas incluidas para la conexión de 2 captadores verticales en fila.|
~T|16.07.04.08|Suministro e instalación de Kit para llenado de sistema drainback|
~T|16.07.04.09|Suministro e instalación de Racores auroSTEP, 10 mm en ángulo, unión en ángulo captador-tubería.|
~T|16.07.04.10|Suministro e instalación de Racores auroSTEP 10 mm, unión tubería-depósito.|
~T|16.07.04.11|Suministro e instalación de Centralita , regulador diferencial de temperatura, control de hasta 2 campos de captadores (es necesaria sonda VR 11 adicional) o un campo de captadores y una caldera de combustible sólido o una bomba de recirculación, carga de un segundo depósito o una piscina, pantalla en color, control de bombas PWM, medición de la energía solar producida, cálculo de las emisiones de CO2 evitadas.|
~T|16.07.04.12|Suministro e instalación de Sonda para panel solar|
~T|16.07.04.13|Suministro e instalación de tubería de distribución de mezcla de agua y anticongelante para circuito primario de sistemas solares térmicos formada por tubo de cobre rígido con pared de 1 mm de espesor y 13/15 mm de diámetro, colocado superficialmente en el exterior del edificio, con aislamiento mediante coquilla de lana de vidrio protegida con emulsión asfáltica recubierta con chapa de aluminio. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación y fijación de tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación del aislamiento. Aplicación del revestimiento superficial del aislamiento. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.|
~T|16.07.04.14|Suministro e instalación de punto de llenado de red de distribución de agua, para sistema de calefacción, formado por 35 m de tubo de polietileno reticulado (PE-X), con barrera de oxígeno (EVOH), de 20 mm de diámetro exterior y 2 mm de espesor, PN=6 atm, suministrado en rollos, colocado superficialmente, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica, válvulas de corte, filtro retenedor de residuos, contador de agua y válvula de retención. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación y fijación de tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación del aislamiento. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.|
~T|16.07.04.15|Suministro e instalación de kit solar para conexión de calentador de agua a gas a interacumulador de A.C.S. solar, compuesto por juego de válvulas termostáticas (desviadora y mezcladora), soporte para fijación a la pared y juego de latiguillos flexibles; incluso elementos de montaje y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo. Colocación de la válvula. Conexión de la válvula a los tubos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.|
~T|16.07.04.16|Suministro e instalación de Bomba de rótor húmedo e imán permanente para ACS.
Incluye: Replanteo. Conexión de la válvula a los tubos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.|
~T|16.07.04.17|Suministro e instalación de tubería de distribución de A.C.S. formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 25 mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 2,3 mm de espesor, suministrado en rollos, empotrado en la pared, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación y fijación de tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación del aislamiento. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.|
~T|16.07.05#|AYUDAS DE ALBAÑILERIA|
~T|16.08.01#|CONEXIÓN CON LA RED|
~T|16.08.02.01|Suministro e instalación de red interior de evacuación para aulas con dotación para: inodoro, lavabo doble, bidé, realizada con tubo de PVC, serie B para la red de desagües que conectan la evacuación de los aparatos con el bote sifónico y con la bajante, con los diámetros necesarios para cada punto de servicio, y bote sifónico de PVC, de 110 mm de diámetro, con tapa ciega de acero inoxidable. Incluso líquido limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de PVC, material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales.
Incluye: Replanteo del recorrido de la tubería y de la situación de los elementos de sujeción. Presentación en seco de tubos. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Colocación del bote sifónico. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.|
~T|16.08.02.02|Suministro e instalación interior de evacuación para aseo adaptado con dotación para: inodoro, lavabo sencillo, realizada con tubo de polipropileno para la red de desagües que conectan la evacuación de los aparatos con la bajante, con los diámetros necesarios para cada punto de servicio. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Conexionado. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.|
~T|16.08.02.03|Suministro e instalación de red interior de evacuación para cocina con dotación para: fregadero, toma de desagüe para lavavajillas, realizada con tubo de PVC, serie B para la red de desagües que conectan la evacuación de los aparatos con la bajante, con los diámetros necesarios para cada punto de servicio. Incluso líquido limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de PVC, material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales.
Incluye: Replanteo del recorrido de la tubería y de la situación de los elementos de sujeción. Presentación en seco de tubos. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.|
~T|16.08.02.04|Suministro e instalación de red interior de evacuación para usos complementarios con dotación para: lavadero, toma de desagüe para lavadora, realizada con tubo de PVC, serie B para la red de desagües que conectan la evacuación de los aparatos con la bajante, con los diámetros necesarios para cada punto de servicio. Incluso líquido limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de PVC, material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales.
Incluye: Replanteo del recorrido de la tubería y de la situación de los elementos de sujeción. Presentación en seco de tubos. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.|
~T|16.08.04#|AYUDAS DE ALBAÑILERIA|
~T|16.09#|INSTALACIÓN DE PLUVIALES|
~T|16.09.01#|INSTALACIÓN GENERAL|
~T|16.09.01.01|Formación de arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de dimensiones interiores 60x60x60 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media caña, cerrada superiormente con tapa prefabricada de hormigón armado con cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso mortero para sellado de juntas y colector de conexión de PVC, de tres entradas y una salida, con tapa de registro, para encuentros.
Incluye: Replanteo. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados con mortero. Conexionado de los colectores a la arqueta. Relleno de hormigón para formación de pendientes. Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las paredes interiores de la arqueta. Colocación del colector de conexión de PVC en el fondo de la arqueta. Realización del cierre hermético y colocación de la tapa y los accesorios. Comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.|
~T|16.09.02#|VERTICAL|
~T|16.09.02.01|Suministro y montaje de tubo bajante circular de zinctitanio natural, electrosoldado por alta frecuencia, de Ø 100 mm, espesor 0,65 mm, para recogida de aguas, formada por piezas preformadas, con sistema de unión mediante abocardado, colocadas con soportes especiales colocados cada 50 cm, instalada en el exterior del edificio. Incluso conexiones, codos y piezas especiales.
Incluye: Replanteo del recorrido de la bajante y de la situación de los elementos de sujeción. Presentación en seco de tubos. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.|
~T|16.09.03#|HORIZONTAL|
~T|16.09.03.01|Suministro y montaje de canalón circular de zinctitanio, natural, de desarrollo 333 mm, 0,65 mm de espesor y recorte de baquetón, para recogida de aguas, formado por piezas preformadas, fijadas con soportes especiales colocados cada 50 cm, con una pendiente mínima del 0,5%. Incluso soportes, esquinas, tapas, remates finales, piezas de conexión a bajantes y piezas especiales.
Incluye: Replanteo del recorrido del canalón y de la situación de los elementos de sujeción. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.|
~T|16.09.03.02|Formación de sumidero longitudinal con paredes de fábrica de ladrillo cerámico macizo, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15, con rejilla y marco de entramado de acero galvanizado, de 200 mm de anchura interior y 400 mm de altura, clase B-125 según UNE-EN 124 y UNE-EN 1433, sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I de 15 cm de espesor; previa excavación con medios manuales y posterior relleno del trasdós con hormigón. Incluso piezas especiales y sifón en línea registrable.
Incluye: Replanteo del recorrido del sumidero longitudinal. Excavación con medios manuales. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados con mortero. Ejecución de taladros para el conexionado de la tubería al sumidero longitudinal. Empalme y rejuntado de la tubería al sumidero longitudinal. Colocación del sifón en línea. Enfoscado y bruñido por el interior con mortero de cemento, redondeando ángulos. Relleno del trasdós. Colocación del marco y la rejilla. Comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.|
~T|16.09.03.03|Suministro y montaje de colector enterrado de red horizontal de pluviales, sin arquetas, mediante sistema integral registrable, con una pendiente mínima del 2%, para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formado por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 110 mm de diámetro exterior, con junta elástica, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. Incluso p/p de accesorios, registros, uniones y piezas especiales, juntas y lubricante para montaje, sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas. Totalmente montado, conexionado y probado mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Presentación en seco de tubos y piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Descenso y colocación de los colectores en el fondo de la zanja. Montaje de la instalación, comenzando por el extremo de cabecera. Limpieza de la zona a unir, colocación de juntas y encaje de piezas. Ejecución del relleno envolvente. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, incluyendo los tramos ocupados por piezas especiales.|
~T|16.09.04#|DRENAJE|
~T|16.09.04.01|Suministro y montaje de tubería enterrada de drenaje, con una pendiente mínima del 0,50%, para captación de aguas subterráneas, de tubo flexible de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE) ranurado corrugado circular de doble pared para drenaje, enterrado, de 200 mm de diámetro interior nominal, según UNE 53994-EX, colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I, de 10 cm de espesor, en forma de cuna para recibir el tubo y formar las pendientes. incluso p/p de juntas y piezas complementarias; relleno lateral y superior hasta 25 cm por encima de la generatriz superior del tubo con grava filtrante sin clasificar, sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas por encima de la grava filtrante. Totalmente montada, conexionada a la red de saneamiento y probada mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Formación de la solera de hormigón. Descenso y colocación de los tubos en el fondo de la zanja. Montaje e instalación de la tubería. Ejecución del relleno envolvente. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.|
~T|16.09.05#|ALJIBE PLUVIALES|
~T|16.09.05.01|Suministro e instalación de cisterna horizontal de poliéster reforzado con fibra de vidrio, de 2150 litros, con boca de acceso de 560 mm de diámetro, aireador y rebosadero, de agua potable, para enterrar; válvula de corte de compuerta de latón fundido de 1" DN 25 mm para la entrada; mecanismo de corte de llenado formado por electroválvula con interruptor de nivel; válvula de corte de compuerta de latón fundido de 1" DN 25 mm para la salida; interruptor para control de nivel. Incluso p/p de material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y probada. Sin incluir la obra civil.
Incluye: Replanteo. Limpieza de la base de apoyo de la cisterna. Introducción de la cisterna. Fijación y montaje de la cisterna. Colocación y montaje de válvulas. Colocación y fijación de tuberías y accesorios. Colocación de los interruptores de nivel.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.|
~T|16.10#|INSTALACIÓN DE RIEGO|
~T|16.10.01|Suministro e instalación de grupo presion sumergible 900W. DIVERTRON 1000
Referencia: ME642465. Incluso accesorios de conexión a la tubería de abastecimiento y distribución, excavación y relleno posterior. Totalmente montada y conexionada.
Incluye: Replanteo de la arqueta. Excavación con medios manuales. Colocación de la arqueta prefabricada. Alojamiento de la electroválvula. Realización de conexiones hidráulicas de la electroválvula a la tubería de abastecimiento y distribución. Conexión eléctrica con el cable de alimentación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.|
~T|16.10.02|Suministro e instalación de tubería de abastecimiento y distribución de agua de riego, formada por tubo de polietileno PE 40 de color negro con bandas azules, de 25 mm de diámetro exterior y 3,5 mm de espesor, PN=10 atm, enterrada, colocada sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería, sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas. Incluso p/p de accesorios de conexión. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo y trazado. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Colocación de la tubería. Ejecución del relleno envolvente.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.|
~T|16.10.03|Suministro e instalación de tubería de abastecimiento y distribución de agua de riego, formada por tubo de polietileno PE 40 de color negro con bandas azules, de 20 mm de diámetro exterior y 2,8 mm de espesor, PN=10 atm, enterrada, colocada sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería, sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas. Incluso p/p de accesorios de conexión. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo y trazado. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Colocación de la tubería. Ejecución del relleno envolvente.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.|
~T|16.10.04|Suministro e instalación de válvula de esfera de policloruro de vinilo no plastificado (PVC-U), de 25 mm de diámetro, para unión encolada. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo. Conexión de la válvula a los tubos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.|
~T|16.10.05|Suministro e instalación de boca de riego, formada por cuerpo y tapa de fundición con cerradura de cuadradillo, brida de entrada, llave de corte y racor de salida roscado macho de latón de 1 1/2" de diámetro, enterrada. Incluso accesorios de conexión a la tubería de abastecimiento y distribución. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Instalación en el terreno y conexión hidráulica a la tubería de abastecimiento y distribución. Relleno de la zanja. Limpieza hidráulica de la unidad. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.|
~T|16.10.06|Suministro e instalación de grifo de latón cromado para jardín o terraza, con racor de conexión a manguera, de 3/4" de diámetro. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo. Colocación del grifo. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.|
~T|17#|JARDINERIA|
~T|17.01|Arado del terreno suelto o compacto, hasta una profundidad de 20 cm, con medios mecánicos, mediante tractor agrícola equipado con rotovator.|
~T|17.02|Aporte de tierra vegetal, suministrada a granel y extendida con medios mecánicos, mediante retroexcavadora.|
~T|17.03|Abonado de fondo de terreno suelto con abono mineral sólido de liberación rápida, extendido con medios manuales, con un rendimiento de 0,05 kg/m².|
~T|17.04|Almez (Celtis australis) de 4 m de altura y mínimo 30cm de diámetro de tronco, suministrado en contenedor.|
~T|17.05|Acometida enterrada a la red de riego de 2 m de longitud, formada por tubo de polietileno PE 40, de 20 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 2,8 mm de espesor y llave de corte alojada en arqueta prefabricada de polipropileno.|
~T|17.06|Preinstalación de contador de riego de 1/2" DN 15 mm, colocado en hornacina, con dos llaves de corte de esfera.|
~T|17.07|Tubería de abastecimiento y distribución de agua de riego formada por tubo de polietileno PE 40 de color negro con bandas azules, de 20 mm de diámetro exterior y 2,8 mm de espesor, PN=10 atm, enterrada.|
~T|17.08|Tubería de riego por goteo formada por tubo de polietileno, color negro, de 12 mm de diámetro exterior, con goteros integrados, situados cada 30 cm.|
~T|18#|ENSAYOS Y CONTROL TECNICO|
~T|18.01|Ensayo sobre una muestra de hormigón con determinación de: consistencia del hormigón fresco mediante el método de asentamiento del cono de Abrams y resistencia característica a compresión del hormigón endurecido con fabricación de cinco probetas, curado, refrentado y rotura a compresión.|
~T|18.02|Ensayo sobre una muestra de barras de acero corrugado de cada diámetro, con determinación de características mecánicas.|
~T|18.03|Ensayo sobre una muestra de mallas electrosoldadas con determinación de: carga de despegue.|
~T|20|Par de guantes para soldador, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.|
~T|21|Par de botas altas de agua color negro, (amortizables en 1 uso). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.|
~T|22|Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.|
~T|23|Par de polainas para soldador, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.|
~T|24|Par de polainas para extinción de incendios, de fibra Nomex aluminizado, (amortizables en 2 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.|
~T|25|Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensión, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.|
~T|26|Equipo completo para trabajos en vertical y horizontal compuesto por un arnés de seguridad con amarre dorsal y anilla torsal, fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y elementos metálicos de acero inoxidable, un anticaídas deslizante de doble función y un rollo de cuerda poliamida de 14 mm. de 2 m. con lazada, incluso bolsa portaequipo. Amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma EN 36- EN 696- EN 353-2. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.|
~T|345|Barandilla protección de 1 m. de altura en aberturas verticales de puertas de ascensor y balcones, formada por módulo prefabricado con tubo de acero D=50 mm. con pasamanos y travesaño intermedio con verticales cada metro (amortizable en 10 usos) y rodapié de madera de pino de 15x5cm. incluso montaje y desmontaje. s/ R.D. 486/97.|
~T|35|Andamio de protección para pasos peatonales formado por pórticos de 1,5 m. de ancho y 6 m. de altura, arriostrados cada 2,5 m., con plataforma y plinto de madera, i/montaje y desmontaje. s/ R.D. 486/97.|
~T|4158_|Empotrable DOWNLIGHT LED 12W CRI>80 4000K 80º. Blanco|
~T|4258_|11.1546.4158.33|
~T|51|Costo de conservación de instalaciones provisionales de obra.|
~T|52|Costo de limpieza, desinfección y vigilancia, para toda la duracion de la obra.|
~T|53|Costo de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la semana y realizada por un encargado.|
~T|534|Valla metálica prefabricada de 2,00 m. de altura, con protección de intemperie con mallazo electrosoldado y soporte de formado por vigas separadas 3 metros, considerando 5 usos, incluso p.p. de apertura de pozos, hormigón H-100/40, montaje y desmontaje. s/ R.D. 486/97.|
~T|54|Reconocimiento médico básico I anual trabajador, compuesto por control visión, audiometría y analítica de sangre y orina con 6 parámetros.|
~T|54Y6|Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, (amortizable en un uso). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.|
~T|56347|Barandilla de protección de escaleras y rampas, compuesta por guardacuerpos metálico cada 1,5 m. (amortizable en 8 usos), fijado por apriete a la estructura, pasamanos formado por tablón de madera de pino de 20x5 cm., rodapié y travesaño intermedio de 15x5 cm. (amortizable en 3 usos), incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 486/97.|
~T|567|Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y una resistividad R=150 Oh.m. formada por arqueta de ladrillo macizo de 38x38x30 cm., tapa de hormigón armado, tubo de PVC de D=75 mm., electrodo de acero cobrizado 14,3 mm. y 200 cm., de profundidad hincado en el terreno, línea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2., con abrazadera a la pica, instalado. MI BT 039. s/ R.D. 486/97.|
~T|5678|Barandilla de protección de perímetros de forjados, compuesta por guardacuerpos metálico cada 2,5 m. (amortizable en 8 usos), fijado por apriete al forjado, pasamanos y travesaño intermedio formado por tubo 50 mm. (amortizable en 10 usos), pintado en amarillo y negro, y rodapié de 15x5 cm. (amortizable en 3 usos), para aberturas corridas, incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 486/97.|
~T|576|Plataforma metálica portátil para descarga de materiales en planta con barandillas y compuertas de seguridad de 1,80x1,56 m. de chapa lagrimada, apilable y plegable (amortizable en 20 usos), fijada al forjado mediante anclajes y puntales metálicos telescópicos (amortizable en 10 usos). instalada i/desmontaje. s/ R.D. 486/97.|
~T|675|Lámpara portátil de mano, con cesto protector y mango aislante, (amortizable en 3 usos). s/ R.D. 486/97.|
~T|69'¡0JH|Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y rojo, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.|
~T|76|Red horizontal de seguridad en cubrición de huecos formada por malla de poliamida de 10x10 cm. ennudada con cuerda de D=3 mm. y cuerda perimetral de D=10 mm. para amarre de la red a los anclajes de acero de D=10 mm. conectados a las armaduras perimetrales del hueco cada 50 cm. y cinta perimetral de señalización fijada a pies derechos. (amortizable en ocho usos). s/ R.D. 486/97.|
~T|976|Plataforma volada de protección formada por perfiles metálicos IPN separados 2,50 m. y vuelo de 1 m. ( (amortizable en 20 usos) anclados y apuntalados al forjado como base y plataforma de madera con 5 tablones de 0,20x0,07 m. (amortizable en 10 usos) montada, incluso mopntaje y desmontaje. s/ R.D. 486/97.|
~T|9876|Marquesina de protección con vuelo de 2,50 m., formada por módulos metálicos separados 2 m., (amortizable en 20 usos) compuestos por soporte mordaza, plataforma y plinto de tablas de madera de 20x5 cm. (amortizable en 10 usos), incluso montaje y desmontaje. s/ R.D. 486/97.|
~T|989|Cuadro general de mandos y protección de obra para una potencia máxima de 40 kW. compuesto por armario metálico con revestimiento de poliéster, de 90x60 cm., índice de protección IP 559, con cerradura, interruptor automático magnetotérmico más diferencial de 4x125 A., un interruptor automático magnetotérmico de 4x63 A., y 5 interruptores automáticos magnetotérmicos de 2x25 A., incluyendo cableado, rótulos de identificación de circuitos, bornes de salida y p.p. de conexión a tierra, para una resistencia no superior de 80 Ohmios, instalado. (amortizable en 4 obras). s/ R.D. 486/97.|
~T|A0104.0120|Mortero de cemento portland y arena de cantera de 350 kg (1:4)|
~T|A0201.0060|Hormigon elaborado en obra de H-12,5 N/mm2 con arido machacado de tamaño maximo 40 mm, consistencia plastica|
~T|A02A050|Mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río de dosificación 1/3 (M-160), confeccionado con hormigonera de 250 l., s/RC-97.|
~T|A02A080|Mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río de dosificación 1/6 (M-40), confeccionado con hormigonera de 250 l., s/RC-97.|
~T|A03H060|Hormigón de Fck. 100 kg/cm2. con cemento CEM II/A-P 32,5R, arena de río y árido rodado Tmáx. 40 mm., con hormigonera de 250 l., para vibrar y consistencia plástica.|
~T|A0401.0010|Acero corr. B-500-S, elaborado en elementos estructurales (varillas a medida) en taller|
~T|A0801.0020|Base granular colocada y compactada con medios mecanicos|
~T|A0802.0010|Riego de imprimacion con dotacion de 1.2 kg/m2 de emulsion|
~T|A0803.0020|Capa de rodadura de aglom. en caliente de 4 cm de esp. tipo S-12 (con medios mecanicos)|
~T|A12|Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.|
~T|A123|Filtro recambio de mascarilla para polvo y humos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.|
~T|A13|Semi-mascarilla antipolvo doble filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.|
~T|AA0010|Ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la correcta ejecución de cualquier tipo de instalación.

Incluye: Material auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiquería, muros, forjados y losas, para paso de instalaciones, fijación de soportes, recibidos y remates precisos para el correcto montaje de la instalación.
Criterio de medición de proyecto: Partida alzada a justificar, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se valorarán las ayudas realmente realizadas según especificaciones de Proyecto.|
~T|ASA011|Formación de arqueta de paso enterrada, de hormigón en masa "in situ" HM-30/B/20/I+Qb, de dimensiones interiores 60x60x60 cm, sobre solera de hormigón en masa de 15 cm de espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, cerrada superiormente con marco y tapa de fundición clase B-125 según UNE-EN 124; previa excavación con medios manuales y posterior relleno del trasdós con material granular. Incluso molde reutilizable de chapa metálica amortizable en 20 usos y colector de conexión de PVC, de tres entradas y una salida, con tapa de registro, para encuentros.
Incluye: Replanteo. Excavación con medios manuales. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Colocación del molde reutilizable. Vertido y compactación del hormigón en formación de la arqueta. Retirada del molde. Conexionado de los colectores a la arqueta. Relleno de hormigón para formación de pendientes. Colocación del colector de conexión de PVC en el fondo de la arqueta. Colocación de la tapa y los accesorios. Relleno del trasdós. Comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.|
~T|ASB020|Suministro y montaje de la conexión de la acometida del edificio a la red general de saneamiento del municipio a través de pozo de registro (sin incluir). Incluso comprobación del buen estado de la acometida existente, trabajos de conexión, rotura del pozo de registro desde el exterior con martillo compresor hasta su completa perforación, acoplamiento y recibido del tubo de acometida, empalme con junta flexible, repaso y bruñido con mortero de cemento en el interior del pozo, sellado, pruebas de estanqueidad, reposición de elementos en caso de roturas o de aquellos que se encuentren deteriorados en el tramo de acometida existente. Totalmente montada, conexionada y probada. Sin incluir excavación.
Incluye: Replanteo y trazado de la conexión en el pozo de registro. Rotura del pozo con compresor. Colocación de la acometida. Resolución de la conexión.|
~T|ASB020b|Suministro y montaje de la conexión de la acometida del edificio a la red general de pluviales del municipio a través de pozo de registro (sin incluir). Incluso comprobación del buen estado de la acometida existente, trabajos de conexión, rotura del pozo de registro desde el exterior con martillo compresor hasta su completa perforación, acoplamiento y recibido del tubo de acometida, empalme con junta flexible, repaso y bruñido con mortero de cemento, industrial, M-5 en el interior del pozo, sellado, pruebas de estanqueidad, reposición de elementos en caso de roturas o de aquellos que se encuentren deteriorados en el tramo de acometida existente. Totalmente montada, conexionada y probada. Sin incluir excavación.
Incluye: Replanteo y trazado de la conexión en el pozo de registro. Rotura del pozo con compresor. Colocación de la acometida. Resolución de la conexión.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.|
~T|ASC010|Suministro y montaje de colector enterrado de red horizontal de saneamiento, sin arquetas, mediante sistema integral registrable, con una pendiente mínima del 2%, para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formado por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 110 mm de diámetro exterior, con junta elástica, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. Incluso p/p de accesorios, registros, uniones y piezas especiales, juntas y lubricante para montaje, sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas. Totalmente montado, conexionado y probado mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Presentación en seco de tubos y piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Descenso y colocación de los colectores en el fondo de la zanja. Montaje de la instalación, comenzando por el extremo de cabecera. Limpieza de la zona a unir, colocación de juntas y encaje de piezas. Ejecución del relleno envolvente. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, incluyendo los tramos ocupados por piezas especiales.|
~T|ASC010b|Suministro y montaje de colector enterrado de red horizontal de saneamiento, sin arquetas, mediante sistema integral registrable, con una pendiente mínima del 2%, para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formado por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 160 mm de diámetro exterior, con junta elástica, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. Incluso p/p de accesorios, registros, uniones y piezas especiales, juntas y lubricante para montaje, sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas. Totalmente montado, conexionado y probado mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Presentación en seco de tubos y piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Descenso y colocación de los colectores en el fondo de la zanja. Montaje de la instalación, comenzando por el extremo de cabecera. Limpieza de la zona a unir, colocación de juntas y encaje de piezas. Ejecución del relleno envolvente. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, incluyendo los tramos ocupados por piezas especiales.|
~T|ASC010c|Suministro y montaje de colector enterrado de red horizontal de saneamiento, sin arquetas, mediante sistema integral registrable, con una pendiente mínima del 2%, para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formado por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 160 mm de diámetro exterior, con junta elástica, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. Incluso p/p de accesorios, registros, uniones y piezas especiales, juntas y lubricante para montaje, sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas. Totalmente montado, conexionado y probado mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Presentación en seco de tubos y piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Descenso y colocación de los colectores en el fondo de la zanja. Montaje de la instalación, comenzando por el extremo de cabecera. Limpieza de la zona a unir, colocación de juntas y encaje de piezas. Ejecución del relleno envolvente. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, incluyendo los tramos ocupados por piezas especiales.|
~T|ASC010d|Suministro y montaje de colector enterrado de red horizontal de saneamiento, sin arquetas, mediante sistema integral registrable, con una pendiente mínima del 2%, para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formado por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 125 mm de diámetro exterior, con junta elástica, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. Incluso p/p de accesorios, registros, uniones y piezas especiales, juntas y lubricante para montaje, sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas. Totalmente montado, conexionado y probado mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Presentación en seco de tubos y piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Descenso y colocación de los colectores en el fondo de la zanja. Montaje de la instalación, comenzando por el extremo de cabecera. Limpieza de la zona a unir, colocación de juntas y encaje de piezas. Ejecución del relleno envolvente. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, incluyendo los tramos ocupados por piezas especiales.|
~T|AY_006|Partida de ayuda de albañilería para los trabajos de la instalación de saneamiento.
Incluye: Material auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiquería, muros, forjados y losas, para paso de instalaciones, fijación de soportes, recibidos y remates precisos para el correcto montaje de la instalación.
Criterio de medición de proyecto: Partida alzada a justificar, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se valorarán las ayudas realmente realizadas según especificaciones de Proyecto.|
~T|AY_007|Partida de ayuda de albañilería para los trabajos de la instalación de ventilación.
Incluye: Material auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiquería, muros, forjados y losas, para paso de instalaciones, fijación de soportes, recibidos y remates precisos para el correcto montaje de la instalación.
Criterio de medición de proyecto: Partida alzada a justificar, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se valorarán las ayudas realmente realizadas según especificaciones de Proyecto.|
~T|AY_007b|Partida de ayuda de albañilería para los trabajos de la instalación de telecomunicaciones.
Incluye: Material auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiquería, muros, forjados y losas, para paso de instalaciones, fijación de soportes, recibidos y remates precisos para el correcto montaje de la instalación.
Criterio de medición de proyecto: Partida alzada a justificar, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se valorarán las ayudas realmente realizadas según especificaciones de Proyecto.|
~T|AY_CLIM|Partida alzada de ayudas de albañilería, para ejecución de la instalación climatización.|
~T|AY_ELEC|Partida alzada de ayudas de albañilería, para ejecución de la instalación eléctrica. 
Incluye: Material auxiliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y tapado de rozas, apertura de huecos en tabiquería, muros, forjados y losas, para paso de instalaciones, fijación de soportes, recibidos y remates precisos para el correcto montaje de la instalación.
Criterio de medición de proyecto: Partida alzada a justificar, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se valorarán las ayudas realmente realizadas según especificaciones de Proyecto.|
~T|B0001.0030|Oficial de 1ª.|
~T|B0001.0060|Peón especializado.|
~T|B0001.0070|Peón suelto.|
~T|B0101.0010|Agua.|
~T|B0202.0050|Cemento gris II-BM 32.5, a granel.|
~T|B0202.0070|Cemento gris II AL-42.5, a granel.|
~T|B0401.0050|Arena de cantera (0/3 mm).|
~T|B0401.0200|Gravilla 4 (20/30 mm).|
~T|B0402.0070|Revuelto de cantera.|
~T|B0601.0070|Acero corr. B-500-S, diám. 32 mm.|
~T|B1301.0140|Bloque de hormigón de piedra caliza de carga tipo ital. de 40x20x25 cm. Categoría I, según norma UNE-EN 771-3:2004 (Árido denso).|
~T|B1901.0080|Compactador de neumaticos 8/23 tm.|
~T|B1902.0010|Camión volquete 8 m3 de carga útil.|
~T|B1902.0012|Camión cisterna de 4 m3.|
~T|B1902.0013|Camión bituminador de 6 m3.|
~T|B1902.0015|Barredora autopropulsada de 10 cv.|
~T|B1903.0020|Día de hormigonera eléctrica de 160 l de cap. amasado.|
~T|B2503.0060|Imprimación sintética a base de minio de plomo.|
~T|B2504.0030|Esmalte antioxidante forja. Protección de superficies met.s.|
~T|B3003.0050|Emulsión cationica ECI (para imprimación).|
~T|B3003.0090|aglom. asfáltico en caliente tipo S-12 modificado (micro) en planta.|
~T|B3008.0020|Apisonadora tandem 10/12 tm.|
~T|B3008.0060|Compactador neumatico 8/23 tm.|
~T|B3008.0080|Camión volquete 8 m3 de carga útil.|
~T|B3008.0160|Extendedora acabadora de 2 a 4,5 m.|
~T|BGA13520|Avisador acústico para baño de minusválidos adosable de 230/127 V bitensió, de sonido musical, precio alto, montado superficialmente.|
~T|BVNNBGF|Mandil de cuero para soldador, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.|
~T|CB|Malla de señalización de polietileno de alta densidad (200 g/m²), color naranja, de 1,20 m de altura, sujeta mediante bridas de nylon a soportes de barra corrugada de acero B 500 S de 1,75 m de longitud y 20 mm de diámetro, hincados en el terreno cada 1,00 m, utilizada como señalización y delimitación de los bordes de la excavación. Amortizable la malla en 1 uso, los soportes en 3 usos y los tapones protectores en 3 usos.|
~T|CVH|Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 13A/55B, de 3 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996. Medida la unidad instalada. s/ R.D. 486/97.|
~T|DFSFDGSH|Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.|
~T|DSA|Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por manguera flexible de 4x4 mm2. de tensión nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color verde y amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. instalada.|
~T|FGHJK|Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en cinco usos). s/ R.D. 485/97.|
~T|FGHKJFGKFG|Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.|
~T|FSDG|Acometida provisional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable hasta una longitud máxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta densidad y para 10 atmósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas especiales de polietileno y tapón roscado, incluso derechos y permisos para la conexión, terminada y funcionando, y sin incluir la rotura del pavimento.|
~T|GFDHH|Traje resistente al fuego de fibra Nomex. (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.|
~T|GJHK|Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 70B, con 5 kg. de agente extintor, con soporte y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996. Medida la unidad instalada. s/ R.D. 486/97.|
~T|HGJH|Valla peatonal de hierro, de 1,10x2,50 m, amortizable en 20 usos, para delimitación provisional de zona de obras.|
~T|HJFG|Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento anticorrosivo y seigrafía de cruz. Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.|
~T|HJGFHGKF|Señal de stop, tipo octogonal de D=60 cm., normalizada, con soporte de acero galvanizado de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.|
~T|HLK|Casco de seguridad con arnés de adaptación. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.|
~T|IEX050|Interruptor automático magnetotérmico, bipolar (1P+N), intensidad nominal 10 A, poder de corte 6 kA, curva C.|
~T|IEX050b|Interruptor automático magnetotérmico, bipolar (1P+N), intensidad nominal 16 A, poder de corte 6 kA, curva C.|
~T|IEX050c|Interruptor automático magnetotérmico, bipolar (1P+N), intensidad nominal 20 A, poder de corte 6 kA, curva C.|
~T|IEX050d|Interruptor automático magnetotérmico, tetrapolar (4P), intensidad nominal 25 A, poder de corte 6 kA, curva C.|
~T|IEX050e|Suministro e instalación de interruptor automático magnetotérmico, tetrapolar (4P), intensidad nominal 20 A, poder de corte 6 kA, curva C, de 72x85x78,5 mm, grado de protección IP 20, montaje sobre carril DIN (35 mm). Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.
|
~T|IEX050f|Suministro e instalación de interruptor automático magnetotérmico, tetrapolar (4P), intensidad nominal 10 A, poder de corte 6 kA, curva C, , de 72x85x78,5 mm, grado de protección IP 20, montaje sobre carril DIN (35 mm). Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.
|
~T|IEX050g|Interruptor automático magnetotérmico, tetrapolar (4P), intensidad nominal 25 A, poder de corte 6 kA, curva C.|
~T|IEX050h|Suministro e instalación de interruptor automático magnetotérmico, tetrapolar (4P), intensidad nominal 63 A, poder de corte 25 kA, curva C, de 108x103x81 mm, grado de protección IP 20, montaje sobre carril DIN (35 mm). Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.|
~T|IEX050i|Interruptor automático magnetotérmico, bipolar (1P+N), intensidad nominal 10 A, poder de corte 6 kA, curva C.|
~T|IEX050j|Interruptor automático magnetotérmico, bipolar (1P+N), intensidad nominal 16 A, poder de corte 6 kA, curva C.|
~T|IEX060|Suministro e instalación de interruptor diferencial instantáneo, tetrapolar (4P), intensidad nominal 25 A, sensibilidad 300 mA, clase AC,de 72x96x69 mm, montaje sobre carril DIN, con conexión mediante bornes de caja para cables de cobre. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.|
~T|IEX060b|Suministro e instalación de interruptor diferencial instantáneo, bipolar (2P), intensidad nominal 25 A, sensibilidad 30 mA, clase AC, de 36x96x69 mm, montaje sobre carril DIN, con conexión mediante bornes de caja para cables de cobre. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.|
~T|IEX060c|Suministro e instalación de interruptor diferencial instantáneo, bipolar (2P), intensidad nominal 40 A, sensibilidad 30 mA, clase AC, de 36x96x69 mm, montaje sobre carril DIN, con conexión mediante bornes de caja para cables de cobre. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.|
~T|IEX060d|Suministro e instalación de interruptor diferencial instantáneo, bipolar (2P), intensidad nominal 40 A, sensibilidad 30 mA, clase AC, de 36x96x69 mm, montaje sobre carril DIN, con conexión mediante bornes de caja para cables de cobre. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.
|
~T|IEX060e|Suministro e instalación de interruptor diferencial instantáneo, bipolar (2P), intensidad nominal 25 A, sensibilidad 30 mA, clase AC, de 36x96x69 mm, montaje sobre carril DIN, con conexión mediante bornes de caja para cables de cobre. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.|
~T|IEX076|Suministro e instalación de protector contra sobretensiones transitorias, tipo 2 (onda 8/20 µs), con cartucho extraíble, tetrapolar (3P+N), nivel de protección 1,4 kV, intensidad máxima de descarga 40 kA, de 72x81x69 mm, grado de protección IP 20, montaje sobre carril DIN (35 mm). Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.|
~T|IEX105|Suministro e instalación de contactor con mando manual local, bipolar (2P) (2NA), intensidad nominal 25 A, tensión de bobina 230 V, de 18x81x60 mm, con tres posiciones para el mando manual local (marcha automática, marcha forzada permanente y paro), grado de protección IP 20, montaje sobre carril DIN (35 mm). Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.
|
~T|IEX140|Suministro e instalación de interruptor horario programable, modular. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.|
~T|IEX405|Armario de distribución metálico, para empotrar, modular, con puerta ciega, grado de protección IP 40, aislamiento clase II, para 192 módulos, en 8 filas.|
~T|IEX405b|Suministro y montaje de armario de distribución metálico, de superficie, modular, con puerta ciega, grado de protección IP 40, aislamiento clase II, para 72 módulos, en 3 filas, de 600x580x95 mm, con carril DIN, cierre con llave, acabado con pintura epoxi y techo y suelo desmontables. Totalmente montado.
Incluye: Colocación y fijación del elemento.
|
~T|JDG|Casco de seguridad dieléctrico con pantalla para protección de descargas eléctricas, (amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.|
~T|JHHGF|Cuadro general de mandos y protección de obra para una potencia máxima de 20 kW. compuesto por armario metálico con revestimiento de poliéster, de 90x60 cm., índice de protección IP 559, con cerradura, interruptor automático magnetotérmico de 4x40 A., interruptor automático diferencial de 4x40 A. 300 mA., un interruptor automático magnetotérmico de 4x40 A., y 5 interruptores automáticos magnetotérmicos de 2x25 A., incluyendo cableado, rótulos de identificación de circuitos, bornes de salida y p.p. de conexión a tierra, para una resistencia no superior de 80 Ohmios, instalado, (amortizable en 4 obras). s/ R.D. 486/97.|
~T|JJ|Cubrecabezas para penetración en fuego, de fibra Nomex aluminizado (amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.|
~T|KFJGHK|Reposición de material de botiquín de urgencia.|
~T|KJHFGDSKJ|Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.|
~T|KLÑHJ|Alquiler mensual de aseo portátil de polietileno, de 1,20x1,20x2,35 m, color gris, sin conexiones.|
~T|KLÑLVG|Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecánicamente, amortizable en 3 usos, incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.|
~T|LKDSAJBFG|Par guantes de lona reforzados. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.|
~T|LKJGHLGH|Alquiler mensual de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de 4,20x2,33x2,30 m (9,80 m²).|
~T|O03C00005|Cuadrilla climatización|
~T|O03C00101|Oficial 1ª calefactor|
~T|O03C00102|Ayudante calefacción|
~T|OÑÑO|Señal de seguridad triangular de L=90 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco usos, i/colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.|
~T|P01|Descripción: Panel rígido de lana de roca volcánica de Doble Densidad
no revestido de 14 cm, específi co para fachadas con sistemas de aislamiento
térmico por el exterior (SATE). La capa exterior de alta densidad (marcada
con dos líneas) asegura una adherencia óptima del revoco y mejora el
comportamiento mecánico. La capa interna de densidad inferior optimiza
las prestaciones térmicas del panel y permite la máxima adaptabilidad al
soporte.
Aplicación: Aislamiento para sistemas compuestos de aislamiento
térmico por el exterior (SATE) en fachadas. Obra nueva y rehabilitación.
Ventajas: Excelente rendimiento térmico; gracias a su conductividad
térmica. Ideal para edifi cios de altas prestaciones energéticas. Fácil
y rápida instalación. Excelente adaptabilidad al soporte. Óptimas
prestaciones acústicas.

 Doble Densidad: capa superior 150 kg/m3
 ; capa inferior 95 kg/m3
¦ Euroclase A1
¦ Fijación: se combina fi jación mecánica (vista) 
¦ ? = 0,035 W/(mK)
¦ Palets / Camión: 22 palets|
~T|P03|Descripción: Panel rígido de lana de roca volcánica de Doble Densidad
no revestido de 10 cm, específi co para fachadas con sistemas de aislamiento
térmico por el exterior (SATE). La capa exterior de alta densidad (marcada
con dos líneas) asegura una adherencia óptima del revoco y mejora el
comportamiento mecánico. La capa interna de densidad inferior optimiza
las prestaciones térmicas del panel y permite la máxima adaptabilidad al
soporte.
Aplicación: Aislamiento para sistemas compuestos de aislamiento
térmico por el exterior (SATE) en fachadas. Obra nueva y rehabilitación.
Ventajas: Excelente rendimiento térmico; gracias a su conductividad
térmica. Ideal para edifi cios de altas prestaciones energéticas. Fácil
y rápida instalación. Excelente adaptabilidad al soporte. Óptimas
prestaciones acústicas.

 Doble Densidad: capa superior 150 kg/m3
 ; capa inferior 95 kg/m3
¦ Euroclase A1
¦ Fijación: se combina fi jación mecánica (vista) 
¦ ? = 0,035 W/(mK)
¦ Palets / Camión: 22 palets
|
~T|P05|Descripción: Panel rígido de lana de roca de alta densidad no revestido.
Aplicación: Rehabilitación. Aislamiento de puentes térmicos en SATE,
como huecos y ventanas.
Ventajas: Buen rendimiento térmico y de reacción al fuego.
Buena estabilidad dimensional y comportamiento mecánico.
¦ Densidad nominal 155 kg/m3
¦ Euroclase A1
¦ Fijación: adhesiva
¦ ? = 0,038 W/(mK)
¦ Palets / Camión: 44 palets|
~T|PAGUAE_MANG2R|Manguera libre de halógenos.|
~T|PEUF3IVF9000b|Suministro y puesta en obra del mando por cable UTY-CGGY con conversor de red marca FUJITSU AIRSTAGE J-IIS & J-II & V-II & VR-II de EUROFRED.

Controla hasta 8 grupos de control remoto y controla hasta 64 grupos de control remoto en un sistema VRF. 
Programador semanal que permite 4 puestas en marcha diarias y establecer programas para cada día por separado.
Se necesita un conversor de red (UTY-VGGY) para conectar los controles remotos de grupo a un sistema VRF.
Las funciones paro/marcha, modo de funcionamiento, selector de temperatura y velocidad del ventilador se pueden controlar y monitorizar de manera centralizada o individualmente.|
~T|PEUF3IVN9017b|Suministro y puesta en obra de separador UTR-AX180A para la serie AIRSTAGE V de EUROFRED. 

Apropiado cuando la suma de los códigos de unidades interiores está entre 91 y 180.|
~T|PEUF3IVN9034b|Suministro y puesta en obra de separador UTP-AX090A para la serie AIRSTAGE V de EUROFRED.

Apropiado cuando la suma de los códigos de unidades interiores es igual o inferior a 90.|
~T|PEUF3IVN9047b|Conversor de red UTG-VTGXV de corriente continua para conectar equipos 1x1 al sistema VRF de EUROFRED. 
Se pueden conectar a los mandos por cable de 2 o 3 hilos.|
~T|PLEG076564|Toma RJ45 Cat 6 UTP 2 mód blanco de LEGRAND.|
~T|PRU_CLI|Trabajos para la realización de las pruebas del correcto funcionamiento de la instalación de instalación climatización.|
~T|Puls|Bloque de llamada Pulsador de llamada sanitario antibacteriano. Con testigo rojo de llamada. IP 20. IP 44 con la placa ref. 0788 80. Marca: Legrand referencia: 0766 85|
~T|PÒK5640|Cinturón portaherramientas, (amortizable en 4 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.|
~T|RHGFSD|Par de guantes para extinción de incendios, de fibra Nomex aluminizado, (amortizables en 2 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.|
~T|SAX25|Bomba VALDECO SAX 25/3-B SMART de rótor húmedo e imán permanente para ACS.|
~T|SN0034|Suministro y colocación de barra fija de sujeción para minusválidos, para aseo, con forma de U, nivelada y fijada al soporte con las sujeciones suministradas por el fabricante

Incluye: Taladros y tornillos. Totalmente montada.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.|
~T|SN0036|Suministro y colocación de barra abatible de sujeción para minusválidos, para aseo, con forma de U, con portarrollos de papel higiénico, nivelada y fijada al soporte con las sujeciones suministradas por el fabricante.

Incluye: Taladros y tornillos. Totalmente montada.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.|
~T|T18RF002|Tubería PVC flexible corrugado.Para empotrar D=16 mm.resistencia al choque 5|
~T|UEUF3IVF5529b|Suministro y puesta en obra de unidad interior VRF AIRSTAGE J-IIS & J-II & V-II & VR-II, tipo split conductos baja silueta, bomba de calor inverter, modelo ARYD9G marca FUJITSU de EUROFRED.

Características técnicas:

Potencia Frigorífica: 2.800 W (2.408 kcal/h)  
Potencia Calorífica: 3.200 W (2.752 kcal/h)  
Consumo eléctrico (Frío/Calor): 50W 
Caudal de aire unidad exterior (A/M/B): 600/550/480 m³/h
Presión estática (Min/Max): 0/90 Pa
Presión sonora (A/M/B): 29/26/24 dB(A)
Dimensiones unidad interior (A/L/H): 700/620/198 mm
Diámetro tuberías frigoríficas: 1/4'' - 1/2''
Refrigerante: R410A

Incluye bomba de condensados de gran elevación hasta 850 mm.
Se incluye transporte.|
~T|UEUF3IVF5532b|Suministro y puesta en obra de unidad interior VRF AIRSTAGE J-IIS & J-II & V-II & VR-II, tipo split conductos baja silueta, bomba de calor inverter, modelo ARYD18G marca FUJITSU de EUROFRED.

Características técnicas:

Potencia Frigorífica: 5.600 W (4.816 kcal/h)  
Potencia Calorífica: 6.300 W (5.418 kcal/h)  
Consumo eléctrico (Frío/Calor): 83 W 
Caudal de aire unidad exterior (A/M/B): 940/840/750 m³/h
Presión estática (Min/Max): 0/90 Pa
Presión sonora (A/M/B): 34/32/28 dB(A)
Dimensiones unidad interior (A/L/H): 900/620/198 mm
Diámetro tuberías frigoríficas: 3/8'' - 5/8''
Refrigerante: R410A

Incluye bomba de condensados de gran elevación hasta 850 mm.
Se incluye transporte.|
~T|UEUF3IVF6003b|Suministro y puesta en obra de unidad exterior VRF AIRSTAGE V-III, selección ahorro de espacio, bomba de calor, inverter. 

Características técnicas:

Potencia Frigorífica: 40.000 W (34.400 kcal/h)  
Potencia Calorífica: 45.000 W (38.700 kcal/h)  
Ratio Ahorro Energético (EER/COP): 3,65/4,03
Consumo eléctrico (Frío/Calor): 10,96/11,17 kW 
Unidades interiores conectables: 30
Capacidad interiores conectadas (min/max): 20.000-60.000 W (17.200-51.600 kcal/h) 
Caudal de aire unidad exterior (min/max): 13.000 m³/h
Presión estática: 82 Pa
Presión sonora (Frío/Calor): 60/62 dB(A)
Dimensiones unidad exterior (A/L/H): 1240/765/1.690 mm
Diámetro tuberías frigoríficas: 1/2'' - 1 1/8''
Refrigerante: R410A

Amplio rango de funcionamiento, desde -20ºC en calefacción hasta +46ºC en refrigeración.
Se incluye transporte a obra y puesta en marcha. 
No incluye soldaduras a tubo refrigerante de cobre, ni transporte especial.|
~T|UMAD21LMT2003|Sum. y col. de rejilla lineal con aletas fijas a 0º y paralelas  a la cota mayor serie LMT+SP+CM (S) M9016 dim. 1000x150, construida en aluminio y lacado color  blanco M9016 con regulador de caudal de aletas opuestas, construido en acero electro-zincado lacado  negro SP, fijación con clips (S) y marco de montaje CM.
   |
~T|UMAD21LMT2004|Sum. y col. de rejilla lineal con aletas fijas a 0º y paralelas  a la cota mayor serie LMT+SP+CM (S) M9016 dim. 1000x200, construida en aluminio y lacado color  blanco M9016 con regulador de caudal de aletas opuestas, construido en acero electro-zincado lacado  negro SP, fijación con clips (S) y marco de montaje CM.
  |
~T|VCXNGXCG|Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión de hasta 10.000 V, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.|
~T|VT15_|Antivibratorios VT15|
~T|W12|Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.|
~T|XC|Pantalla manual de seguridad para soldador, con fijación en cabeza, (amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.|
~T|mSEN_05|Placa señalización plástico 250x200mm|
~L|05.01|\Suministro e instalación de estructura de madera laminada encolada, con los mecanizados necesarios realizados en taller para su instalación sin permitirse mecanizados en obra, de Pino Douglas, sin albura ( 5% como  máximo), en calidad GL28H, cepillada y con certificado de explotación sostenible para los elementos que van al exterior.
La estructura se compone de 5 pórticos de madera de 25,8 metros de longitud total con 5 vanos cada pórtico resueltos mediante pilares triples de 2x105x688 + 1x105x391 mm de sección, para los pilares centrales y de 2x105x391 + 1x105x325 mm de sección separados para los pilares extremos. Los pórticos se encuentran separados 5,20 metros.
Sobre los citados pilares descansan vigas simples de 105x457 en 3 de los 5 vanos (los de menor longitud) y vigas dobles de 105x457 mm de sección en los 2 vanos restantes.
Sobre las vigas se apoyan correas de madera de 105x391 mm de sección y 600 mm de intereje entre sí sobre las que descansa el panel de cubierta a excepción del vano central, donde para conseguir el alzamiento de un lucernario se disponen correas de 105x1150 mm de sección, que a su vez tienen apoyadas en su cara superior dinteles de 105x688 mm de sección separados 5,20 metros entre sí y permitiendo en sus huecos entre testas la entrada de luz.
La empresa instaladora de la estructura de madera y del panel sándwich Insitu facilitará a la DF los correspondientes planos de montaje.
El suministro e instalación de la estructura de madera, del panel sándwich de cubierta y la impermeabilización final exterior será realizado por la misma empresa.

\|05.01.RTF||
~L|05.02|\Suministro e instalación de estructura de madera laminada encolada, de Picea Abies en calidad visible con los mecanizados necesarios realizados en taller para su instalación sin permitirse mecanizados en obra, clase resistente GL28H, cepillada y con certificado de explotación sostenible, para los elementos interiores.
La estructura se compone de 5 pórticos de madera de 25,8 metros de longitud total con 5 vanos cada pórtico resueltos mediante pilares triples de 2x105x688 + 1x105x391 mm de sección, para los pilares centrales y de 2x105x391 + 1x105x325 mm de sección separados para los pilares extremos. Los pórticos se encuentran separados 5,20 metros.
Sobre los citados pilares descansan vigas simples de 105x457 en 3 de los 5 vanos (los de menor longitud) y vigas dobles de 105x457 mm de sección en los 2 vanos restantes.
Sobre las vigas se apoyan correas de madera de 105x391 mm de sección y 600 mm de intereje entre sí sobre las que descansa el panel de cubierta a excepción del vano central, donde para conseguir el alzamiento de un lucernario se disponen correas de 105x1150 mm de sección, que a su vez tienen apoyadas en su cara superior dinteles de 105x688 mm de sección separados 5,20 metros entre sí y permitiendo en sus huecos entre testas la entrada de luz.
La empresa instaladora de la estructura de madera y del panel sándwich Insitu facilitará a la DF los correspondientes planos de montaje.
El suministro e instalación de la estructura de madera, del panel sándwich de cubierta y la impermeabilización final exterior será realizado por la misma empresa.
\|05.02.RTF||
~L|06.01|\Suministro y colocación de placa rígida  de lana de roca de 80 mm de grosor y 150 kg/m3 de densidad.
\|06.01.RTF||
~L|06.02|\Suministro y colocación de lámina acústica  de la marca Danosa modelo MAD 4
\|06.02.RTF||
~L|06.03|\Suministro y colocación de placa rígida de lana de roca de 80 mm de espesor y de 90 Kg/m3 de densidad.
\|06.03.RTF||
~L|06.04|\Suministro y colocación de tablero de fibras sintéticas coretech de 16 mm de grosor, atornillado al otro tablero inferior coretech con tornilos de rosca madera, HBS marca Rothoblaas de 6x220mm. Se incluye sellado de las juntas del tablero exterior con masilla de poliuretano tipo sika flex.
\|06.04.RTF||
~L|06.05|\Suministro y colocación de rastreles de madera de Picea Abies, atornillados al tablero exterior, con tornillos rosca de madera, para la formación de las pendientes de la cubierta según proyecto, colocados cada 60 cm para rellenar los huecos con lana de roca de baja densidad y sobre dichos rastreles suministro y colocación de otro tablero coretech de 19 mm de grosor, atornillado a dichos rastreles, con tornillos todo rosca de madera y  sellado con masilla de poliuretano tipo sika flex.
\|06.05.RTF||
~L|15.02|\Proceso de barnizado consistente en la aplicación de 4 manos de lasur, con alto contenido en sólidos, a poro abierto y en base agua. Serie Advanced. Con certificado de contacto alimentario, Ausencia de COV, Ausencia de migración de elementos, Ausencia de Pesticidas, Formaldeidos, Clorofenoles, Cloroanisoles y Ftalatos. Marca ECO-MMEL o similar, con referencia IF-100/F3/XX para el impregnante y IF-100-T3/XX para el acabado. Todo ello con el color elegido por DF.
Primero, lijado de la estructura antes de barnizar, con lija grano 120, después, aplicar dos manos de lasur fondo o impregnante ( IF-100/F3/XX) con pistola airless y con un intervalo de como mínimo 6 horas entre capas. Después, aplicar una primera mano de Lasur acabado (IF-100/T3/XX) con un contenido en sólidos del 35%, mediante pistola airless de paso de boquilla de 13-15 y con una presión de entre 90 -150 bares, para conseguir un grosor de 200 micras por capa como mínimo (en húmedo). Después, lijado fino con lija de grano 220 y aplicación de la segunda mano de acabado, de las mismas características que la anterior. Los acabados aplicados con un intervalo de 24 horas entre capas. Todo ello aplicado con un entorno máximo del 60 % de humedad y de 15º de temperatura como mínimo. La DF podrá revisar y comprobar el proceso de barnizado.

Características del barniz Impregnante:

Las características principales de los Lasures impregnante son: 
Densidad: 					1.01 Kg/dm3.
Viscosidad Din 4, a 20ºC:				18”, + - 1.
Residuo seco A:					36 %
Duración Practica Útil a 20ºC:				Ilimitada (sin catalizador)
Fuera Polvo a 20ºC, 60% HR:				60´
Manejabilidad al aire, a 20ºC, 60% HR.			90´
Secado Total a 20ºC, 60% HR.			6 horas.
Estabilidad a la Luz.					Excelente.
Rendimiento					15-21 m2 por Kg y por mano.
Lijado						Después de 6 horas con lija muy fina.

Características del barniz Acabado:

Las características principales de los Barnices de acabado son:
Densidad: 					1.04 Kg/dm3.
Viscosidad Din4, a 20ºC:				155” + - 15
Residuo seco A:					36 %, + - 1%.
Duración Practica Útil a 20ºC:				Ilimitada (sin catalizador)
Fuera Polvo a 20ºC, 60% HR:				1 Horas
Manejabilidad al aire, a 20ºC, 60% HR.			1,5 Horas
Secado Total a 20ºC, 60% HR.			6 horas.
Estabilidad a la Luz.					Excelente.
Rendimiento					6  8  m2 por Kg y por mano.
Lijado						Después de 6 horas con lija muy fina.
Aplicación:					Por pulverización con pistola convencional o airless.
\|15.02.RTF||
~L|15.03|\Proceso de barnizado consistente en la aplicación de 4 manos de lasur, con alto contenido en sólidos, a poro abierto y en base agua. Con función fungicida, insecticida, antimicrobiana, antibactericida e hidrófuga. Marca ECO-MMEL o similar, con referencia LM-746/XX para el impregnante y EL-5230/XX para el acabado. Todo ello con el color elegido por DF.
Primero, lijado de la estructura antes de barnizar, con lija grano 120, después, aplicar dos manos de lasur fondo o impregnante ( LM-746/XX) con pistola airless y con un intervalo de como mínimo 6 horas entre capas. Después, aplicar una primera mano de Lasur acabado (EL-5230/XX) con un contenido en sólidos del 35%, mediante pistola airless de paso de boquilla de 13-15 y con una presión de entre 90 -150 bares, para conseguir un grosor de 200 micras por capa como mínimo (en húmedo). Después, lijado fino con lija de grano 220 y aplicación de la segunda mano de acabado, de las mismas características que la anterior. Los acabados aplicados con un intervalo de 24 horas entre capas. Todo ello aplicado con un entorno máximo del 60 % de humedad y de 15º de temperatura como mínimo. La DF podrá revisar y comprobar el proceso de barnizado.
Se valorará la aportación de garantía de durabilidad en el barnizado al exterior por parte de la empresa responsable de dicho barnizado. 


Características del barniz Impregnante:

Las características principales de los Lasures impregnante son: 
Densidad: 					1.01 Kg/dm3.
Viscosidad Ford 4, a 20ºC:				12”, + - 1.
Residuo seco A:					16 %
Duración Practica Útil a 20ºC:				Ilimitada (sin catalizador)
Fuera Polvo a 20ºC, 60% HR:				60´
Manejabilidad al aire, a 20ºC, 60% HR.			90´
Secado Total a 20ºC, 60% HR.			8 horas.
Estabilidad a la Luz.					Excelente.
Rendimiento					15-18 m2 por Kg y por mano.
Lijado						Después de 6 horas con lija muy fina.



Características del barniz Acabado:

Las características principales de los Barnices de acabado son:
Densidad: 					1.00 Kg/dm3.
Viscosidad Brookfield, a 20ºC:			35000, + - 1000 cps.
Residuo seco A:					34 %, + - 1%.
Duración Practica Útil a 20ºC:				Ilimitada (sin catalizador)
Fuera Polvo a 20ºC, 60% HR:				2 Horas
Manejabilidad al aire, a 20ºC, 60% HR.			5 Horas
Secado Total a 20ºC, 60% HR.			20 horas.
Estabilidad a la Luz.					Excelente.
Rendimiento					2  4  m2 por Kg y por mano.
Lijado						Después de 10 horas con lija muy fina.
Gramaje recomendado:				250  350 gr/m2 por capa
Aplicación:					Por pulverización con pistola convencional o airless.\|15.03.RTF||
~L|B0101.0010|PROV\EMAYA  1.07 euros/m3\|||
~L|B0202.0050|PROV\CEMEX      135.60 euros/Tn\|||
~L|B0202.0070|PROV\CEMEX      142.80 euros/Tn\|||
~L|B0401.0050|PROV\Son amat.SA          11,67 €/t
Gravera Monti-sion   11,66 €/t\|||
~L|B0401.0200|OBS\la he cambiado de 25 a 32, para considerar una gravilla
que va de 20 a 40 mm (nº 5 Son amat)\PROV\Son Amat.SA               7,04 €/t
Son Tey(Sineu)            7 €/t
Áridos Artà (son Tey)     6,25 €/t
Gravera Monti-sion        7,03 €/t
Galmés                    6,13 €/t\|||
~L|B0402.0070|PROV\Son Tey(Sineu)         3,25 €/t
Áridos Artà (son Tey)  5 €/t
Ca'n Tomeu.SL          6,20 €/t
Son Amat.SA            6,02 €/t
Son bugadellas.SA      6,20 €/t
Gravera Monti-sion     6,06 €/t\|||
~L|B0601.0070|PROV\Hierros y aceros de mallorca- 0.99 €/kg\|||
~L|B1301.0140|PROV\Viposa    1,19 €/ud
palerm    1,19 €/ud
SastreR   1,29 €/ud\|||
~M|01#\01.01|1\1\|1|\\1\\\\|
~M|01#\01.02|1\2\|1|\\1\\\\|
~M|01#\01.03|1\3\|1|\\1\\\\|
~M|02#\02.01|2\1\|102.6|\Muro a calle_\1\27.5\\1.2\\lindes con parcelas 1\1\43\\1.2\\lindes con parcelas 2\1\15\\1.2\|
~M|02#\02.02|2\2\|102.6|\muro a calle\1\27.5\\1.2\\lindes con parcelas 1\1\43\\1.2\\lindes con parcelas 2\1\15\\1.2\|
~M|02#\02.03|2\3\|25.5|\Acometidas\3\8.5\1\\|
~M|02#\02.04|2\4\|27|\Acera\1\27\1\\|
~M|03#\03.01|3\1\|972.7|\Parcela_\1\972.7\\\|
~M|03#\03.02|3\2\|280|\desmonte de tierra en todo el area de edificio\1\700\\0.4\|
~M|03#\03.03|3\3\|866.25|\Excavacion hasta cota resistente\1.4\22.5\27.5\\|
~M|03#\03.04|3\4\|51|\Acometidas\3\8.5\1\2\|
~M|03#\03.05|3\5\|10|\\10\\\\|
~M|03#\03.06|3\6\|1039.5|\\1.2\866.25\\\|
~M|03#\03.07|3\7\|172|\\1\86\\2\|
~M|04#\04.01|4\1\|98.55|\Zapatas\1\\\\\Portico 1\4\1.5\1.5\\\Portico 2\4\1.5\1.5\\\Portico 3\4\1.5\1.5\\\Portico 4\4\1.5\1.5\\\Portico 5\4\1.5\1.5\\\Vigas\1\\\\\Portico 1\1\14.7\0.5\\\Portico 2\1\14.7\0.5\\\Portico 3\1\14.7\0.5\\\Portico 4\1\14.7\0.5\\\Portico 5\1\14.7\0.5\\\Atado\2\14.8\0.5\\|
~M|04#\04.02|4\2\|48.3|\Zapatas\\\\\\Portico 1\4\1.5\1.5\0.5\\Portico 2\4\1.5\1.5\0.5\\Portico 3\4\1.5\1.5\0.5\\Portico 4\4\1.5\1.5\0.5\\Portico 5\4\1.5\1.5\0.5\\Vigas\\\\\\Portico 1\1\14.7\0.5\0.5\\Portico 2\1\14.7\0.5\0.5\\Portico 3\1\14.7\0.5\0.5\\Portico 4\1\14.7\0.5\0.5\\Portico 5\1\14.7\0.5\0.5\\Atado\2\14.8\0.5\0.5\|
~M|04#\04.03|4\3\|420.89|\Forjado sanitario\1\19.9\21.15\\|
~M|04#\04.04|4\4\|191.7|\Portico 1\1\19.9\\1.5\\Portico 2\1\19.9\\1.5\\Portico 3\1\19.9\\1.5\\Portico 4\1\19.9\\1.5\\Portico 5\1\19.9\\1.5\\Atado\2\21.15\\1.5\\Interior\\\\\\\-20\1\0.7\1.5\|
~M|04#\04.05|4\5\|11.65|\Interior\20\0.32\0.7\1.1\\\20\0.32\0.7\1.5\|
~M|04#\04.06|4\6\|27.49|\Rampa acceso\1\24.8\2.3\0.2\\Instalciones\1\12.9\\0.2\\Porche\1\21.1\3.2\0.2\|
~M|04#\04.07|4\7\|150.36|\Instalciones\1\12.9\\\\\1\57.04\\\\\1\80.42\\\|
~M|04#\04.08|4\8\|9.27|\Instalaciones\1\9.7\0.2\0.8\\Medianeras\\\\\\\2\8.3\0.15\1.1\\\2\5.3\0.15\1.1\\\4\4.9\0.15\1.1\|
~M|04#\04.09|4\9\|59.24|\Instalaciones\1\9.7\\0.8\\Medianeras\\\\\\\2\8.3\\1.1\\\2\5.3\\1.1\\\4\4.9\\1.1\|
~M|04#\04.10|4\10\|3|\\3\\\\|
~M|05#\05.01|5\1\|6.68|\Cierre superior lucernario\\\\\\\2\5.44\0.065\0.56\\\2\5.2\0.065\0.56\\\2\5.44\0.065\0.487\\\2\5.2\0.065\0.487\\Remate lucernario\2\4.9\0.105\1\\Remate cubierta\2\9.4\0.105\1\\\2\10.6\0.105\1\|
~M|05#\05.02|5\2\|58.61|\Pilares\\\\\\Alineación 1\\\\\\\\2.25\0.105\0.391\\\\1.793\0.105\0.391\\\4\1.8\0.1\0.7\\\8\1.8\0.1\0.7\\Alineación 2\\\\\\\\2.25\0.105\0.391\\\\1.793\0.105\0.391\\\4\1.8\0.1\0.7\\\8\1.8\0.1\0.7\\Alineación 3\\\\\\\\2.25\0.105\0.391\\\\1.793\0.105\0.391\\\4\1.8\0.1\0.7\\\8\1.8\0.1\0.7\\Alineación 4\\\\\\\\2.25\0.105\0.391\\\\1.793\0.105\0.391\\\4\1.8\0.1\0.7\\\8\1.8\0.1\0.7\\Alineación 5\\\\\\\\2.25\0.105\0.391\\\\1.793\0.105\0.391\\\4\1.8\0.1\0.7\\\8\1.8\0.1\0.7\\Vigas\\\\\\\10\9.7\0.105\0.457\\\2\3.512\0.105\0.457\\\7\4.9\0.105\0.457\\\10\8.5\0.105\0.457\\\2\2.701\0.105\0.457\\\5\3.389\0.105\0.457\\Vano1\30\5.9\0.1\0.28\\\7\5.9\0.1\1.03\\Vano2\30\5.2\0.1\0.28\\\7\5.2\0.1\1.03\\Vano3\30\5.2\0.1\0.28\\\7\5.2\0.1\1.03\\Vano4\30\5.9\0.1\0.28\\\7\5.9\0.1\1.03\\Travesaños lucernario\\\\\\\13\4.9\0.105\0.688\|
~M|05#\05.03|5\3\|60|\Alineacion 1\12\\\\\Alineacion 2\12\\\\\Alineacion 3\12\\\\\Alineacion 4\12\\\\\Alineacion 5\12\\\\|
~M|05#\05.04|5\4\|60|\Alineacion 1\12\\\\\Alineacion 2\12\\\\\Alineacion 3\12\\\\\Alineacion 4\12\\\\\Alineacion 5\12\\\\|
~M|05#\05.05|5\5\|304|\Alineacion 1\38\\\\\Alineacion 2\76\\\\\Alineacion 3\76\\\\\Alineacion 4\76\\\\\Alineacion 5\38\\\\|
~M|05#\05.06|5\6\|1.02|\C1\\\\\\Montantes\15\0.14\0.05\1.8\\\15\0.14\0.05\1.8\\\10\0.14\0.05\1.8\\\10\0.14\0.05\1.8\\Durmientesy sopandas\2\0.14\0.05\8.3\\\2\0.14\0.05\5.3\\\2\0.14\0.05\8.3\\\2\0.14\0.05\5.3\|
~M|05#\05.07|5\7\|0.55|\T1\\\\\\Sep Despacho Reuniones\10\0.07\0.05\3.05\\\2\0.07\0.05\5.3\\Sep Reuniones Baño\10\0.07\0.05\3.05\\\2\0.07\0.05\3.65\\\2\0.07\0.05\0.76\\Sep Baño cocina\8\0.07\0.05\3.05\\\2\0.07\0.05\3.25\\Sep Polivalente Cocina\9\0.07\0.05\3.05\\\2\0.07\0.05\5.35\|
~M|05#\05.08|5\8\|420.98|\M1\\\\\\Vericales\\\\\\\2\\0.7\3\\\2\\0.7\2.2\\\2\\0.7\0.73\\\1\\0.32\2.65\\Horizontales\\\\\\\3\\0.7\4.9\\Vericales\\\\\\\2\\0.7\3\\\2\\0.7\2.2\\\2\\0.7\0.73\\\1\\0.32\2.65\\Horizontales\\\\\\\3\\0.7\4.9\\Vericales\\\\\\\2\\0.7\3\\\2\\0.7\2.2\\\2\\0.7\0.73\\\1\\0.32\2.65\\Horizontales\\\\\\\3\\0.7\4.9\\Vericales\\\\\\\2\\0.7\3\\\2\\0.7\2.2\\\2\\0.7\0.73\\\1\\0.32\2.65\\Horizontales\\\\\\\3\\0.7\4.9\\M6\\\\\\Verticales\\\\\\\4\\0.7\3\\\3\\0.7\2.2\\\1\\0.2\0.62\\\1\\0.2\0.4\\\1\\0.2\1.2\\Horizontales\\\\\\\3\\0.7\4.9\\\1\\0.7\0.62\\\1\\0.7\0.4\\\1\\0.7\1.2\\M7\\\\\\Verticales\\\\\\\4\\0.7\3\\\2\\0.7\2.2\\\2\\0.2\1.32\\Horizontales\\\\\\\3\\0.7\4.9\\\2\\0.7\1.32\\M8\\\\\\Verticales\\\\\\\2\\0.7\3\\\1\\0.7\2.2\\\1\\0.7\0.73\\Horizontales\\\\\\\3\\0.7\4.9\\M9\\\\\\Verticales\\\\\\\4\\0.7\3\\\2\\0.2\2.33\\Horizontales\\\\\\\2\\0.7\4.9\\\4\\0.7\2.33\\Verticales\\\\\\\4\\0.7\3\\\2\\0.2\2.33\\Horizontales\\\\\\\2\\0.7\4.9\\\4\\0.7\2.33\\M10\\\\\\Verticales\\\\\\\4\\0.7\3\\Horizontales\\\\\\\3\\0.7\4.9\\Cubierta\\\\\\Lucernario\1\\6\22.2\\Aleros\2\\1.8\22.2\|
~M|05#\05.09|5\9\|206.79|\C1\\\\\\\4\8.35\1.8\\\\4\5.5\1.8\\\T1\\\\\\Sep Despacho Reuniones\2\5.3\\3.05\\Sep Reuniones Baño\2\3.65\\3.05\\Sep Baño cocina\2\3.25\\3.05\\Sep Polivalente Cocina\2\5.35\\3.05\|
~M|05#\05.10|5\10\|49.86|\C1\\\\\\\2\8.35\1.8\\\\2\5.5\1.8\\|
~M|05#\05.11|5\11\|3.85|\Instalaciones\\\\\\\31\1.4\0.2\0.1\\\8\1.4\0.2\0.1\\\2\2.6\0.2\0.1\\\5\3.25\0.2\0.1\\\6\3.4\0.2\0.1\\Defensa entrada\2\24\0.4\0.1\\\\\\\|
~M|05#\05.12|5\12\|22.1|\Instalaciones\2\11.05\\\|
~M|06#\05.12|6\1\|504.1|\Cubierta\504.1\\\\|
~M|06#\06.01|6\2\|530.14|\Cubierta\\\\\\\1\22.2\10.08\\\\1\22.2\4.9\\\\1\22.2\8.9\\|
~M|06#\06.02|6\3\|530.14|\Cubierta\\\\\\\1\22.2\10.08\\\\1\22.2\4.9\\\\1\22.2\8.9\\|
~M|06#\06.03|6\4\|530.14|\Cubierta\\\\\\\1\22.2\10.08\\\\1\22.2\4.9\\\\1\22.2\8.9\\|
~M|06#\06.04|6\5\|530.14|\Cubierta\\\\\\\1\22.2\10.08\\\\1\22.2\4.9\\\\1\22.2\8.9\\|
~M|06#\06.05|6\6\|530.14|\Cubierta\\\\\\\1\22.2\10.08\\\\1\22.2\4.9\\\\1\22.2\8.9\\|
~M|06#\06.06|6\7\|516.1|\Cubiertas\1\504.1\\\\Instalaciones\1\12\\\|
~M|07#\07.01|7\1\|82.94|\C1\\\\\\\2\8.35\1.8\\\\2\5.5\1.8\\\M9\\\\\\\2\4.9\2.25\\\M10\\\\\\\1\4.9\2.25\\|
~M|07#\07.02|7\2\|82.94|\C1\\\\\\\2\8.35\1.8\\\\2\5.5\1.8\\\M9\\\\\\\2\4.9\2.25\\\M10\\\\\\\1\4.9\2.25\\|
~M|07#\07.03|7\3\|674.1|\Cubiertas\1\504.1\\\\Terraza\1\85\\\\Entrada\1\85\\\|
~M|07#\07.04|7\4\|172|\\1\86\\2\|
~M|07#\07.05|7\5\|192|\\1\96\\2\|
~M|08#\08.01|8\1\|49.86|\C1\\\\\\\2\8.35\1.8\\\\2\5.5\1.8\\|
~M|08#\08.02|8\2\|26.46|\M9\\\\\\\2\4.9\1.8\\\M10\\\\\\\1\4.9\1.8\\|
~M|08#\08.03|8\3\|49.86|\C1\\\\\\\2\8.35\1.8\\\\2\5.5\1.8\\|
~M|08#\08.04|8\4\|107.07|\T1\\\\\\Sep Despacho Reuniones\2\5.3\\3.05\\Sep Reuniones Baño\2\3.65\\3.05\\Sep Baño cocina\2\3.25\\3.05\\Sep Polivalente Cocina\2\5.35\\3.05\|
~M|08#\08.05|8\5\|24.93|\C1\\\\\\\1\8.35\1.8\\\\1\5.5\1.8\\|
~M|09#\09.01|9\1\|100|\\1\100\\\|
~M|10#\10.01|10\1\|70|\\1\70\\\|
~M|10#\10.02|10\2\|49|\\2\9.5\\\\\2\15\\\|
~M|11#\11.01|11\1\|213|\Aulas\1\213\\\|
~M|11#\11.02|11\2\|195.7|\Interior\1\195.7\\\|
~M|11#\11.03|11\3\|141|\Porche\1\73\\\\Pergola\1\68\\\|
~M|11#\11.04|11\4\|74.04|\Cocina\1\3\\2.7\\\1\4.9\\2.7\\\2\5.36\\2.7\\Baño\2\3.2\\2.7\\\1\1.65\\2.7\\\1\0.75\\2.7\|
~M|11#\04.06|11\5\|16.5|\Rampa acceso\1\16.5\\\|
~M|11#\11.05|11\6\|27|\Acera\1\27\1\\|
~M|11#\11.06|11\7\|27|\Acera\1\27\\\|
~M|11#\11.07|11\8\|400|\\400\\\\|
~M|11#\11.08|11\9\|478.7|\\1\478.7\\\|
~M|11#\11.09|11\10\|25.5|\\1\25.5\\\|
~M|12#\12.01|12\1\|7|\\2\3.5\\\|
~M|13#\13.01|13\1\|4|\M1\4\\\\|
~M|13.01\P002020461|13\1\2\|3.42|\\1\0.98\\\\\1\0.98\\\\\1\0.73\\\\\1\0.73\\\|
~M|13#\13.02|13\2\|4|\M1\4\\\\|
~M|13.02\P002020461|13\2\2\|6.82|\\1\2.68\\\\\1\2.68\\\\\1\0.73\\\\\1\0.73\\\|
~M|13#\13.03|13\3\|4|\M1\4\\\\|
~M|13.03\P002020461|13\3\2\|3.7|\\1\1.12\\\\\1\1.12\\\\\1\0.73\\\\\1\0.73\\\|
~M|13#\13.04|13\4\|4|\M1\4\\\\|
~M|13.04\P002020461|13\4\2\|9|\\1\2.62\\\\\1\2.62\\\\\1\1.88\\\\\1\1.88\\\|
~M|13#\13.05|13\5\|1|\M4\1\\\\|
~M|13.05\P002020461|13\5\2\|9.08|\\2\2.34\\\\\2\2.2\\\|
~M|13#\13.06|13\6\|1|\M4\1\\\\|
~M|13.06\P002020461|13\6\2\|6.34|\\2\2.44\\\\\2\0.73\\\|
~M|13#\13.07|13\7\|1|\C3\1\\\\|
~M|13.07\P002020461|13\7\2\|9.8|\\1\2.3\\\\\1\2.3\\\\\1\2.6\\\\\1\2.6\\\|
~M|13#\13.08|13\8\|1|\C2\1\\\\|
~M|13.08\P002020461|13\8\2\|12.2|\\1\3.5\\\\\1\3.5\\\\\1\2.6\\\\\1\2.6\\\|
~M|13#\13.09|13\9\|12|\Lucernario\12\\\\|
~M|13.09\P002020461|13\9\2\|4.7|\\1\1.65\\\\\1\1.65\\\\\1\0.7\\\\\1\0.7\\\|
~M|13#\13.10|13\10\|4|\M1\4\\\\|
~M|13.10\mt22rom010vdm|13\10\2\|4.46|\\1\1.09\\\\\1\1.09\\\\\1\1.14\\\\\1\1.14\\\|
~M|13#\13.11|13\11\|4|\M5\4\\\\|
~M|13.11\mt22rom010vdm|13\11\2\|6.12|\\2\2.33\\\\\2\0.73\\\|
~M|13#\13.12|13\12\|4|\M4\2\\\\\M6\2\\\\|
~M|13.12\mt22rom010vdm|13\12\2\|6.16|\\2\2.35\\\\\2\0.73\\\|
~M|13#\13.13|13\13\|12|\Lucernario\12\\\\|
~M|13.13\mt22rom010vdm|13\13\2\|4.7|\\1\1.65\\\\\1\1.65\\\\\1\0.7\\\\\1\0.7\\\|
~M|13#\13.14|13\14\|1|\C3\1\\\\|
~M|13#\13.15|13\15\|4|\M1\4\\\\|
~M|13#\13.16|13\16\|1|\M4\1\\\\|
~M|13#\13.17|13\17\|105|\\105\\\\|
~M|13#\13.18|13\18\|12|\\12\\\\|
~M|13#\13.19|13\19\|1|\M2\1\\\\|
~M|13.19\mt22rom010vdm|13\19\2\|4.72|\\2\1.63\\\\\2\0.73\\\|
~M|13#\13.20|13\20\|1|\M2\1\\\\|
~M|13.20\mt22rom010vdm|13\20\2\|7.52|\\2\3.03\\\\\2\0.73\\\|
~M|13#\13.21|13\21\|2|\M3\2\\\\|
~M|13.21\mt22rom010vdm|13\21\2\|6.08|\\2\2.31\\\\\2\0.73\\\|
~M|13#\13.22|13\22\|1|\M2\1\\\\|
~M|13#\13.23|13\23\|3|\M2\1\\\\\M3\2\\\\|
~M|13#\13.24|13\24\|4|\M1\4\\\\|
~M|13#\13.25|13\25\|1|\M2\1\\\\|
~M|13#\13.26|13\26\|1|\M2\1\\\\|
~M|13#\13.27|13\27\|1|\M2\1\\\\|
~M|13#\13.28|13\28\|1|\M2\1\\\\|
~M|13#\13.29|13\29\|1|\M2\1\\\\|
~M|13#\13.30|13\30\|1|\M2\1\\\\|
~M|13#\13.31|13\31\|2|\M3\2\\\\|
~M|13#\13.32|13\32\|2|\M3\2\\\\|
~M|13#\13.33|13\33\|2|\M5\2\\\\|
~M|13#\13.34|13\34\|2|\M5\2\\\\|
~M|13#\13.35|13\35\|49.66|\\4\2.44\0.73\\\\4\1.15\0.73\\\\2\2.39\0.73\\\\1\1.63\0.73\\\\1\3.03\0.73\\\\2\2.31\0.73\\\\4\1.15\2.2\\\\1\1.31\2.22\\\\1\0.95\2.2\\\\69\0.5\0.4\\|
~M|13#\13.36|13\36\|133.05|\\4\0.98\0.73\\\\4\2.68\0.73\\\\4\1.12\0.73\\\\4\2.62\1.88\\\\1\2.34\2.2\\\\1\0.65\2.2\\\\4\1.09\1.14\\\\4\2.33\0.73\\\\4\2.35\0.73\\\\4\0.95\2.22\\\\1\1.69\2.2\\\\46\0.5\0.4\\\\12\0.5\1.15\\\\24\1.65\0.7\\\\1\2.3\2.6\\\\1\3.5\2.6\\\\1\1.2\2.6\\|
~M|14#\14.01|14\1\|278.33|\\2\0.8\22\\\\2\0.65\4.9\\\\4\0.65\10.6\\\\2\1\22\\\\2\0.8\24.25\\\\2\1.2\24.25\\\\2\0.7\3\\\T\2\1\32\\|
~M|14#\14.02|14\2\|112|\\1\112\\\|
~M|14#\14.03|14\3\|1|\\1\\\\|
~M|14#\14.04|14\4\|1|\\1\\\\|
~M|15#\15.01|15\1\|94.29|\\2\6.3\\6.15\\barana\2\8.4\\1\|
~M|15#\15.02|15\2\|1396.27|\Barnizado de caras laterales\\\\\\Pilares\\\\\\Alineación 1\\\\\\\1\2.25\0.391\2\\\1\1.793\0.391\2\\\1\1.793\0.391\2\\\4\1.793\0.391\2\\\8\1.793\0.688\2\\Alineación 2\\\\\\\2\2.25\0.391\2\\\1\1.793\0.325\2\\\4\1.793\0.391\2\\\8\1.793\0.688\2\\Alineación 3\\\\\\\2\2.25\0.391\2\\\1\1.793\0.325\2\\\4\1.793\0.391\2\\\8\1.793\0.688\2\\Alineación 4\\\\\\\2\2.25\0.391\2\\\1\1.793\0.325\2\\\4\1.793\0.391\2\\\8\1.793\0.688\2\\Alineación 5\\\\\\\1\2.25\0.391\2\\\1\1.793\0.325\2\\\1\1.793\0.391\2\\\4\1.793\0.391\2\\\8\1.793\0.688\2\\Vigas\\\\\\\10\9.688\0.457\2\\\2\3.512\0.457\2\\\5\4.888\0.457\2\\\10\6.688\0.457\2\\\2\2.701\0.457\2\\\5\3.389\0.457\2\\Correas\\\\\\\54\5.148\0.391\2\\\60\5.2\0.391\2\\\6\5.232\0.391\2\\\10\5.232\1.15\2\\\10\5.2\1.15\2\\\4\5.232\0.391\2\\\4\5.2\0.391\2\\Travesaños lucernario\\\\\\\5\3.722\0.688\2\\Barnizado de cara superior e inferior\\\\\\Pilares\\\\\\Alineación 1\\\\\\\1\2.25\2\0.105\\\1\1.793\2\0.105\\\1\1.793\2\0.105\\\4\1.793\2\0.105\\\8\1.793\2\0.105\\Alineación 2\\\\\\\2\2.25\2\0.105\\\1\1.793\2\0.105\\\4\1.793\2\0.105\\\8\1.793\2\0.105\\Alineación 3\\\\\\\2\2.25\2\0.105\\\1\1.793\2\0.105\\\4\1.793\2\0.105\\\8\1.793\2\0.105\\Alineación 4\\\\\\\2\2.25\2\0.105\\\1\1.793\2\0.105\\\4\1.793\2\0.105\\\8\1.793\2\0.105\\Alineación 5\\\\\\\1\2.25\2\0.105\\\1\1.793\2\0.105\\\1\1.793\2\0.105\\\4\1.793\2\0.105\\\8\1.793\2\0.105\\Vigas\\\\\\\10\9.688\2\0.105\\\2\3.512\2\0.105\\\5\4.888\2\0.105\\\10\6.688\2\0.105\\\2\2.701\2\0.105\\\5\3.389\2\0.105\\Correas\\\\\\\54\5.148\2\0.105\\\60\5.2\2\0.105\\\6\5.232\2\0.105\\\10\5.232\2\0.105\\\10\5.2\2\0.105\\\4\5.232\2\0.391\\\4\5.2\2\0.391\\Travesaños lucernario\\\\\\\5\3.722\2\0.105\|
~M|15#\15.03|15\3\|183.87|\Barnizado de caras laterales\\\\\\Vigas\\\\\\\2\3.2\0.457\2\\\5\3.89\0.457\2\\Correas\\\\\\\4\5.23\1.15\2\\\4\5.2\1.15\2\\Cierre superior lucernario\\\\\\\2\5.44\0.56\2\\\2\5.2\0.56\2\\\2\5.44\0.487\2\\\2\5.2\0.487\2\\Barnizado de cara superior e inferior\\\\\\Pilares\\\\\\Vigas\\\\\\\2\3.2\2\0.105\\\5\3.89\2\0.105\\Correas\\\\\\\4\5.23\2\0.105\\\4\5.2\2\0.105\\Cierre superior lucernario\\\\\\\2\5.44\2\0.065\\\2\5.2\2\0.065\\\2\5.44\2\0.065\\\2\5.2\2\0.065\|
~M|15#\15.04|15\4\|74.05|\C1\\\\\\\2\8.35\\1.85\\\2\5.5\\1.85\\T1\\\\\\Sep 1\2\4.75\\0.8\\Sep 2\2\4.75\\0.8\\Sep 3\2\4.75\\0.8\|
~M|15#\15.05|15\5\|336.7|\Porche\1\73\\\\Pergola\1\68\\\\Interior\1\195.7\\\|
~M|16.01.01#\16.01.01.01|16\1\1\1\|1||
~M|16.01.01#\16.01.01.02|16\1\1\2\|15||
~M|16.01.01#\16.01.01.03|16\1\1\3\|12|3\a*b\\\\\\\2\6\\\|
~M|16.01.01#\16.01.01.04|16\1\1\4\|1||
~M|16.01.02.01#\IEX405|16\1\2\1\1\|1||
~M|16.01.02.01#\IEX076|16\1\2\1\2\|1||
~M|16.01.02.01#\IEX050h|16\1\2\1\3\|1||
~M|16.01.02.01#\IEX060c|16\1\2\1\4\|15||
~M|16.01.02.01#\IEX060b|16\1\2\1\5\|3||
~M|16.01.02.01#\IEX050d|16\1\2\1\6\|1||
~M|16.01.02.01#\IEX050|16\1\2\1\7\|19||
~M|16.01.02.01#\IEX050b|16\1\2\1\8\|17||
~M|16.01.02.01#\IEX050c|16\1\2\1\9\|1||
~M|16.01.02.01#\IEX105|16\1\2\1\10\|1||
~M|16.01.02.01#\IEX140|16\1\2\1\11\|1||
~M|16.01.02.02#\IEX405b|16\1\2\2\1\|1||
~M|16.01.02.02#\IEX050g|16\1\2\2\2\|1||
~M|16.01.02.02#\IEX060|16\1\2\2\3\|1||
~M|16.01.02.02#\IEX050e|16\1\2\2\4\|1||
~M|16.01.02.02#\IEX050f|16\1\2\2\5\|1||
~M|16.01.02.02#\IEX060d|16\1\2\2\6\|1||
~M|16.01.02.02#\IEX060e|16\1\2\2\7\|1||
~M|16.01.02.02#\IEX050i|16\1\2\2\8\|3||
~M|16.01.02.02#\IEX050j|16\1\2\2\9\|1||
~M|16.01.03#\16.01.03.01|16\1\3\1\|50|3\a*b\\\\\\Subcuadro A/A\1\50\\\|
~M|16.01.03#\16.01.03.02|16\1\3\2\|10|3\a*b\\\\\\Unidad Exterior\1\10\\\|
~M|16.01.03#\16.01.03.03|16\1\3\3\|600||
~M|16.01.03#\16.01.03.04|16\1\3\4\|450||
~M|16.01.03#\16.01.03.05|16\1\3\5\|150||
~M|16.01.03#\16.01.03.06|16\1\3\6\|50||
~M|16.01.03#\16.01.03.07|16\1\3\7\|150||
~M|16.01.03#\16.01.03.08|16\1\3\8\|100||
~M|16.01.04#\16.01.04.01|16\1\4\1\|10||
~M|16.01.04#\16.01.04.02|16\1\4\2\|1||
~M|16.01.04#\16.01.04.03|16\1\4\3\|1||
~M|16.01.04#\16.01.04.04|16\1\4\4\|23||
~M|16.01.04#\16.01.04.05|16\1\4\5\|2||
~M|16.01.04#\16.01.04.06|16\1\4\6\|1||
~M|16.01.04#\16.01.04.07|16\1\4\7\|1||
~M|16.01.04#\16.01.04.08|16\1\4\8\|1||
~M|16.01.05#\16.01.05.01|16\1\5\1\|4|3\a\\\\\\Aseo Adaptado\4\\\\|
~M|16.01.05#\16.01.05.02|16\1\5\2\|6|3\a\\\\\\Cocina\6\\\\|
~M|16.01.05#\16.01.05.03|16\1\5\3\|150||
~M|16.01.05#\16.01.05.04|16\1\5\4\|12||
~M|16.01.05#\16.01.05.05|16\1\5\5\|1||
~M|16.01.05#\16.01.05.06|16\1\5\6\|12||
~M|16.01.05#\16.01.05.07|16\1\5\7\|4||
~M|16.01.05#\16.01.05.08|16\1\5\8\|1||
~M|16.01.05#\16.01.05.09|16\1\5\9\|9||
~M|16.01.06#\16.01.06.01|16\1\6\1\|200||
~M|16.01.06#\16.01.06.02|16\1\6\2\|300||
~M|16.01.06#\16.01.06.03|16\1\6\3\|50||
~M|16.01.06#\16.01.06.04|16\1\6\4\|50||
~M|16.01.06#\16.01.06.04|16\1\6\5\|25||
~M|16.01.06#\16.01.06.04|16\1\6\6\|20||
~M|16.01.06#\16.01.06.05|16\1\6\7\|40||
~M|16.01.06#\16.01.06.06|16\1\6\8\|300||
~M|16.01.06#\16.01.06.07|16\1\6\9\|200||
~M|16.01.06#\16.01.06.08|16\1\6\10\|100||
~M|16.01.06#\16.01.06.09|16\1\6\11\|15||
~M|16.01.06#\16.01.06.10|16\1\6\12\|3||
~M|16.01.08#\16.01.08.01|16\1\8\1\|1||
~M|16.01.08#\16.01.08.02|16\1\8\2\|6||
~M|16.01.09#\16.01.09.01|16\1\9\1\|1|\\1\\\\|
~M|16.01.09#\16.01.09.02|16\1\9\2\|1|\\1\\\\|
~M|16.02.01#\16.02.01.01|16\2\1\1\|1||
~M|16.02.01#\16.02.01.02|16\2\1\2\|9||
~M|16.02.01#\16.02.01.03|16\2\1\3\|1||
~M|16.02.01#\16.02.01.04|16\2\1\4\|2||
~M|16.02.01#\16.02.01.05|16\2\1\5\|2||
~M|16.02.01#\16.01.06.04|16\2\1\7\|80||
~M|16.02.02#\16.02.02.01|16\2\2\1\|3||
~M|16.02.02#\16.02.02.02|16\2\2\2\|1||
~M|16.02.02#\16.02.02.03|16\2\2\3\|1||
~M|16.02.03#\16.02.03.01|16\2\3\1\|4|3\a\\\\\\Extintor\4\\\\|
~M|16.02.03#\16.02.03.02|16\2\3\2\|6|3\a\\\\\\Exit\2\\\\\No exit\1\\\\\Evacuación\3\\\\|
~M|16.02.03#\16.02.03.03|16\2\3\3\|1|3\a\\\\\\Cuadro electrico\1\\\\|
~M|16.03.01#\16.03.01.01|16\3\1\1\|1||
~M|16.03.01#\16.03.01.02|16\3\1\2\|6||
~M|16.03.01#\16.03.01.03|16\3\1\3\|2||
~M|16.03.01#\16.03.01.04|16\3\1\4\|6||
~M|16.03.01#\16.03.01.05|16\3\1\5\|180|\Unidad interior de clima\1\180\\\|
~M|16.03.01#\16.03.01.06|16\3\1\6\|9.6|3\a*b\\\\\\unidad interior\8\1.2\\\|
~M|16.03.02#\16.03.02.01|16\3\2\1\|24||
~M|16.03.02#\16.03.02.02|16\3\2\2\|2||
~M|16.03.02#\16.03.02.03|16\3\2\3\|5||
~M|16.03.02#\16.03.02.04|16\3\2\4\|20||
~M|16.03.02#\16.03.02.05|16\3\2\5\|24||
~M|16.03.02#\16.03.02.06|16\3\2\6\|24||
~M|16.03.02#\16.03.02.07|16\3\2\7\|48||
~M|16.03.02#\16.03.02.08|16\3\2\8\|6||
~M|16.03.02#\16.03.02.09|16\3\2\9\|4.8|3\a*b*c*d\\\\\\\1\20\0.6\0.4\|
~M|16.03.03#\16.03.03.01|16\3\3\1\|1||
~M|16.03.03#\16.03.03.02|16\3\3\2\|1||
~M|16.03.03#\16.03.03.03|16\3\3\3\|200||
~M|16.03.03#\16.03.01.06|16\3\3\4\|60||
~M|16.03.04.01#\UMAD21LMT2004|16\3\4\1\1\|6||
~M|16.03.04.01#\UMAD21LMT2003|16\3\4\1\2\|2||
~M|16.03.04.02#\UMAD21LMT2004|16\3\4\2\1\|6||
~M|16.03.04.02#\UMAD21LMT2003|16\3\4\2\2\|2||
~M|16.03.05#\16.03.05.01|16\3\5\1\|40||
~M|16.03.06#\16.03.06.01|16\3\6\1\|5||
~M|16.03.06#\16.03.06.02|16\3\6\2\|5||
~M|16.03.07#\16.03.07.01|16\3\7\3\|1||
~M|16.04.01#\16.04.01.01|16\4\1\1\|2||
~M|16.04.01#\16.03.05.01|16\4\1\2\|60||
~M|16.04.01#\16.04.01.02|16\4\1\3\|16||
~M|16.04.01#\16.04.01.03|16\4\1\4\|4||
~M|16.04.01#\16.04.01.04|16\4\1\5\|2||
~M|16.04.01#\16.04.01.05|16\4\1\6\|24||
~M|16.04.01#\16.01.06.04|16\4\1\7\|24||
~M|16.04.01#\16.03.01.06|16\4\1\8\|6||
~M|16.04.02#\16.04.02.01|16\4\2\1\|5||
~M|16.04.02#\16.04.02.02|16\4\2\2\|5||
~M|16.04.02#\16.04.02.03|16\4\2\3\|20||
~M|16.04.02#\16.04.02.04|16\4\2\4\|15||
~M|16.04.02#\16.04.02.05|16\4\2\5\|60|3\a*b\\\\\\extractor in-line\5\12\\\|
~M|16.04.02#\16.03.01.06|16\4\2\6\|20|3\a*b\\\\\\extractor aseo\5\4\\\|
~M|16.04.03#\16.04.03.01|16\4\3\1\|6||
~M|16.04.03#\16.04.03.02|16\4\3\2\|1||
~M|16.05.01#\16.05.01.01|16\5\1\1\|1||
~M|16.05.01#\16.03.02.09|16\5\1\2\|0.96|3\a*b*c*d\\\\\\\1\4\0.6\0.4\|
~M|16.05.02#\16.05.02.01|16\5\2\1\|6||
~M|16.05.02#\16.05.02.02|16\5\2\2\|3||
~M|16.05.02#\16.05.02.03|16\5\2\3\|20||
~M|16.05.03#\16.05.03.01|16\5\3\1\|1||
~M|16.05.03#\16.05.03.02|16\5\3\2\|40||
~M|16.05.03#\16.05.03.03|16\5\3\3\|40||
~M|16.05.03#\16.05.03.04|16\5\3\4\|4||
~M|16.05.03#\16.05.03.05|16\5\3\5\|2||
~M|16.05.03#\16.05.03.06|16\5\3\6\|2||
~M|16.05.04#\16.05.04.01|16\5\4\1\|1||
~M|16.06#\16.06.01|16\6\1\|5||
~M|16.06#\16.06.02|16\6\2\|1||
~M|16.06#\16.06.03|16\6\3\|5||
~M|16.06#\16.06.04|16\6\4\|1||
~M|16.06#\16.06.05|16\6\5\|12||
~M|16.06#\16.06.06|16\6\6\|1||
~M|16.06#\16.06.07|16\6\7\|1||
~M|16.06#\16.06.08|16\6\8\|1||
~M|16.06#\16.06.09|16\6\9\|1||
~M|16.06#\16.06.10|16\6\10\|1||
~M|16.06#\16.06.11|16\6\11\|1||
~M|16.06#\16.06.12|16\6\12\|1||
~M|16.06#\16.06.13|16\6\13\|20||
~M|16.06#\16.06.14|16\6\14\|1||
~M|16.06#\16.06.15|16\6\15\|2||
~M|16.07.01#\16.07.01.01|16\7\1\1\|1||
~M|16.07.01#\16.07.01.02|16\7\1\2\|1||
~M|16.07.01#\16.07.01.03|16\7\1\3\|1||
~M|16.07.02#\16.07.02.01|16\7\2\1\|4||
~M|16.07.02#\16.07.02.02|16\7\2\2\|1||
~M|16.07.02#\16.07.02.03|16\7\2\3\|1||
~M|16.07.02#\16.07.02.04|16\7\2\4\|1||
~M|16.07.03#\16.07.03.01|16\7\3\1\|1||
~M|16.07.03#\16.07.03.02|16\7\3\2\|1||
~M|16.07.03#\16.07.03.03|16\7\3\3\|1|\\1\\\\|
~M|16.07.03#\16.07.03.04|16\7\3\4\|1|\\1\\\\|
~M|16.07.03#\16.07.03.05|16\7\3\5\|1||
~M|16.07.04#\16.07.04.01|16\7\4\1\|1||
~M|16.07.04#\16.07.04.02|16\7\4\2\|1||
~M|16.07.04#\16.07.04.03|16\7\4\3\|1||
~M|16.07.04#\16.07.04.04|16\7\4\4\|1||
~M|16.07.04#\16.07.04.05|16\7\4\5\|3||
~M|16.07.04#\16.07.04.06|16\7\4\6\|1||
~M|16.07.04#\16.07.04.07|16\7\4\7\|1||
~M|16.07.04#\16.07.04.08|16\7\4\8\|1||
~M|16.07.04#\16.07.04.09|16\7\4\9\|2||
~M|16.07.04#\16.07.04.10|16\7\4\10\|2||
~M|16.07.04#\16.07.04.11|16\7\4\11\|1||
~M|16.07.04#\16.07.04.12|16\7\4\12\|1||
~M|16.07.04#\16.07.04.13|16\7\4\13\|12||
~M|16.07.04#\16.07.04.14|16\7\4\14\|1||
~M|16.07.04#\16.07.04.15|16\7\4\15\|1||
~M|16.07.04#\16.07.04.16|16\7\4\16\|1||
~M|16.07.04#\16.07.04.17|16\7\4\17\|35||
~M|16.08.01#\16.03.02.09|16\8\1\3\|2.88|\\1\12\0.6\0.4\|
~M|16.08.02#\16.08.02.01|16\8\2\1\|4||
~M|16.08.02#\16.08.02.02|16\8\2\2\|1||
~M|16.08.02#\16.08.02.03|16\8\2\3\|1||
~M|16.08.02#\16.08.02.04|16\8\2\4\|1||
~M|16.09.01#\16.09.01.01|16\9\1\2\|1||
~M|16.09.02#\16.09.02.01|16\9\2\1\|20||
~M|16.09.03#\16.09.03.01|16\9\3\1\|40||
~M|16.09.03#\16.09.03.02|16\9\3\2\|12||
~M|16.09.03#\16.09.03.03|16\9\3\3\|32||
~M|16.09.04#\16.09.04.01|16\9\4\1\|20||
~M|16.09.05#\16.09.05.01|16\9\5\1\|1||
~M|16.10#\16.10.01|16\10\1\|1||
~M|16.10#\16.10.02|16\10\2\|18||
~M|16.10#\16.10.03|16\10\3\|24||
~M|16.10#\16.10.04|16\10\4\|4||
~M|16.10#\16.10.05|16\10\5\|2||
~M|16.10#\16.10.06|16\10\6\|3||
~M|17#\17.01|17\1\|11.52|\\1\4.5\2.56\\|
~M|17#\17.02|17\2\|5.76|\\1\4.5\2.56\0.5\|
~M|17#\17.03|17\3\|11.52|\\1\4.5\2.56\\|
~M|17#\17.04|17\4\|1||
~M|17#\17.05|17\5\|1||
~M|17#\17.06|17\6\|1||
~M|17#\17.07|17\7\|25||
~M|17#\17.08|17\8\|18|\\4\4.5\\\|
~M|18#\18.01|18\1\|10||
~M|18#\18.02|18\2\|10||
~M|18#\18.03|18\3\|10||
~M|18#\18.04|18\4\|6||
~M|19#\19.01|19\1\|1||
~M|19.01\DSA|19\1\1\|25|\\1\25\\\|
~M|19.01\FSDG|19\1\2\|1|\\1\\\\|
~M|19.01\HJFG|19\1\3\|2|\\2\\\\|
~M|19.01\KFJGHK|19\1\4\|4|\\4\\\\|
~M|19.01\LKJGHLGH|19\1\5\|11.5|\\11.5\\\\|
~M|19.01\KLÑHJ|19\1\6\|11.5|\\11.5\\\\|
~M|19#\19.02|19\2\|1||
~M|19.02\FGHKJFGKFG|19\2\1\|150|\\1\150\\\|
~M|19.02\FGHJK|19\2\2\|10|\\1\10\\\|
~M|19.02\OÑÑO|19\2\3\|2|\\2\\\\|
~M|19.02\HJGFHGKF|19\2\4\|3|\\3\\\\|
~M|19.02\CB|19\2\5\|40|\\40\\\\|
~M|19.02\HGJH|19\2\6\|1|\\1\\\\|
~M|19.02\KLÑLVG|19\2\7\|8|\\8\\\\|
~M|19#\19.03|19\3\|1||
~M|19.03\123|19\3\2\|5|\\5\\\\|
~M|19.03\5678|19\3\4\|1|\\1\\\\|
~M|19.03\345|19\3\5\|19.5|\Ascensor\6\3.25\\\|
~M|19.03\976|19\3\7\|15|\\1\15\\\|
~M|19.03\576|19\3\8\|1|\\1\\\\|
~M|19.03\9876|19\3\9\|3|\\1\3\\\|
~M|19.03\675|19\3\11\|5|\\5\\\\|
~M|19.03\567|19\3\12\|1|\\1\\\\|
~M|19.03\989|19\3\13\|1|\\1\\\\|
~M|19.03\JHHGF|19\3\14\|1|\\1\\\\|
~M|19.03\CVH|19\3\15\|3|\\3\\\\|
~M|19.03\GJHK|19\3\16\|1|\\1\\\\|
~M|19#\19.04|19\4\|1||
~M|19#\19.05|19\5\|1||
~M|19.05\51|19\5\1\|1|\\1\\\\|
~M|19.05\52|19\5\2\|1|\\1\\\\|
~M|19.05\53|19\5\3\|1|\\1\\\\|
